防火戸の復旧方法P型1級受信機複合盤[HAU型]の”防排煙”と書かれた表示灯が点滅、該当する作動表示灯が点灯し、防火戸が作動しました。発生した場所の状況を確認した結果、火災ではなかったので、防火戸を戻そうとしましたが、何度やっても元に戻りません。戻す前に受信機を復旧させる必要があります。次の手順に従い操作をしてください。防排煙代表灯(”防排煙”と書かれた表示灯)が消灯します。2作動した防火戸や非常放送設備などは、必要に応じて受信機の「連動停止」スイッチ、「移報停止」スイッチ等を停止にしてください。3作動した機器ごとで復旧をさせてください。防火戸の場合は、防火戸を元に戻してください。該当する作動表示灯が消灯します。この時、防火戸が自動閉鎖装置(ラッチ式レリーズ等)にしっかりと戻っていないと復旧しませんので、ご注意ください。緑点灯している状態となれば操作完了です。正常監視状態に戻っています。2で「連動停止」スイッチ、「移報停止」スイッチ等を停止にした場合は、これらのスイッチを元に戻し、スイッチ注意灯が点滅していないことを確認してください。