Shenzhen,Qingdao,Shanghai製品の説明FGSVGシリーズ静的同期補償装置(STATCOM)近代的なパワーエレクトロニクス、自動化、マイクロエレクトロニクスおよびネットワーク通信技術を採用しているが、STATCOMは無効電力とサイズ、力率を設定するために座標変換を瞬時無効電力理論と同期に基づいて電源デカップリング・アルゴリズムを前進採用します。Projectでは、グリッド電圧を使用してターゲット動作を制御し、グリッド電力品質の変化を動的に追跡して無効出力を調整します。STATCOMシステムはカーブ設定動作を実現し、グリッド品質を改善できます。STATCOMシステムの構造3つの部分:制御キャビネット、電源キャビネット、および原子炉キャビネット。その中でも、電源キャビネットは優れた均一性を実現し、製品容量の拡張と安定性を促進します。処理により制御システムの安定性を実現します。電源キャビネットは、電源ユニットと強制空冷システム/水冷で構成されています。各デバイスの機能は、電圧に基づいて信号を特定の振幅と位相にカスケードし、モジュールユニットの冷却を強制します。原子炉キャビネットには主に原子炉が含まれており、原子炉の機能は無効電圧源とフィルター電流のグリッド接続を実現しています。statcomソリューションの基本原理は、制御可能なHブリッジ回路をリアクトルを介してグリッドに接続し、ブリッジ回路の出力電圧の振幅と位相を調整するか、その出力電流を直接制御することです。実現する目的を次の表に示します。0、SVGは無効電力を吸収も生成もしません。U1を調整することで振幅を連続的に制御できるリーディング電流。SVGによって生成される無効電力を継続的に調整します。<Us、ILは遅延電流です。この場合、SVGが吸収する無効電力を継続的に制御できます。FGSVGシリーズ製品は、送電および配電グリッドの力率を改善し、高調波を制御し、負のシーケンス電流を補償するというユーザーの緊急のニーズを満たすように設計されています。パワーユニットは、汎用性が高く、シリアル化された製品の共通部分を実現できるワンタイム成形金型構造を採用し、パワーユニットのプライマリ端子とセカンダリ信号インターフェースが統合され、後のメンテナンスに便利です。●電源ユニットには電源コネクタが取り付けられており、現場での設置、保守を容易にし、効率を効果的に改善します。●フィルムコンデンサの寿命は10年以上です。コンデンサメーカーは、油浸コンデンサの使用をなくすためにTUV認定の証明を提供します。み(THDi)≤3%。●さまざまな動作モードがユーザーのニーズを大幅に満たします。動作モードは次のとおりです。デバイスの無効電力モード、チェックポイント無効電力モード、チェックポイント力率モード、チェックポイント電圧モード、負荷補償モード、目標値をリアルタイムで変更可能。●負荷の変化をリアルタイムで追跡し、無効電力を動的かつ継続的に補償し、システムの力率を改善し、リアルタイムで高調波を制御し、負のシーケンス電流を補償し、グリッド電源の品質を改善します。●電圧のちらつきを抑え、電圧品質を改善し、システム電圧を安定させます。コストを生成するように慎重に設計されています。●装置はコンパクトで、設置面積が小さい。●ダストフィルターはメンテナンスが容易で、機械を停止することなくフィルターを安全かつ便利に清掃できます。●主回路は、IGBTで構成されるHブリッジ電源ユニットチェーン型直列構造を採用しています。各フェーズは、複数の同一の電源ユニットで構成されています。マシン全体は、PWM波形の重ね合わせによって形成される階段波を出力します。これは、正弦波に近似し、出力リアクタンスフィルタリング後に良好な正弦コードを持ちます。●FGSVGは、システムの高い信頼性要件を満たすために、冗長設計とモジュール設計を採用しています。ユニットの過熱、不均一な圧力保護などを備えた完全な保護機能。瞬時に障害の波形記録を実現し、障害点を特定しやすく、維持しやすく、高い運用信頼性。●オンサイト信号、イーサネット、485およびその他の通信インターフェースとの完全な相互作用は、MODBUS_RTU、パワーCDTプロトコル、IEC104およびユーザー定義の通信プロトコルをサポートします。●FGSVG設計には、FCで使用するためのインターフェイスが含まれており、固定補償と動的補償の効果的な組み合わせを実現し、より経済的で柔軟な補償ソリューションをユーザーに提供します。●スイッチング時の過渡的な影響、閉電流、アークの再点弧、放電して再注入する必要はありません。●システムに接続するとき、ACシステムの位相シーケンスを考慮する必要はなく、接続は便利です。●並行してインストールでき、容量を簡単に拡張できます。並列動作は光ファイバー通信を使用し、通信速度は高速であり、リアルタイム補正の要件をそのまま満たすことができます。●すべてのコンポーネントは、環境的にテストおよび報告される必要があります。●コントロールパネルは、環境テストおよびEMCテストの対象となり、レポートが発行されます。●各国当局によって発行された有効期間内に実験報告書を作成します。●製品には、石炭産業当局が発行した採掘用電気機器の採掘資格証明書があります。その他の産業で豊富な応用経験があります。●定格容量:±1Mvar〜±100Mvar;●定格電圧:6kV、10kV、27.5kV、35kV。●システム周波数:50Hz。●過負荷機能:120%以上。●応答時間:≤5ms;●有効損失:≤0.8%;●全高調波電流歪み(THDi)≤3%。●制御電源:380VAC、220VACまたは220VDC。●無効電力調整モード:容量性および誘導性の自動連続スムーズ調整。●始動電力:5kvar;●補償電流分解能:0.5A。●通信インターフェース:イーサネット、RS485、CANなどの通信インターフェース、高速光ファイバー通信インターフェース。104、CANO​​PENプロトコル、ユーザー定義の通信プロトコルをサポート(タッチスクリーンで自由に設定可能);●動作モード:一定デバイス無効電力モード、一定チェックポイント無効電力モード、一定チェックポイント力率モード、一定チェックポイント電圧モード、負荷補償モード、時分割96点制御。●パラレルモード:マルチマシンパラレルネットワーク操作、マルチバス統合補償をサポート、最大4グループのFC包括的な補償制御をサポート。●保護レベル:屋内タイプはIP20に適合し、屋外タイプはIP44に適合します。statcom電源システムは、包括的な保護戦略を使用してデバイスの信頼性を向上させます。●保護戦略には、デバイスレベルの保護、デバイスレベルの保護、およびシステムレベルの保護が含まれます。●デバイスレベルの保護には10us以下の時間制限があり、デバイスで過電流、過電圧、または駆動信号の異常が検出された場合に迅速に実装できます。●デバイスレベルの保護の動作時間制限は500〜1000usです。デバイスに過負荷や高DC電圧などの異常な状態が見つかった場合、保護が実装されます。●システムレベルの保護の動作時間制限は5〜2000ミリ秒です。システム電圧損失、システム電圧が高すぎる、冷却システムの障害などの異常な状態が検出された場合、保護が実装されます。●保護の種類は次のとおりです。選択ガイド---詳細については、添付ファイルをダウンロードしてください。その他の機器は、高品質で信頼性の高い無効電力補償およびフィルタリングソリューションを提供します。FGSVGシリーズ製品は、送電容量の強化、電力損失の低減、無効電力の補償、高調波の制御、フリッカーの抑制、グリッド電圧の安定化、三相システムのバランス調整、システムの減衰特性の変更、システムの安定性の向上を実現できます。LTD著作権を有しますホームPhoneSkypeお問い合わせ。