回答カタログなどに表で記載している内容については、以下をご参考ください。1電源エアコンに必要な電源容量を表したものです。買い替えの場合、エアコン専用コンセントの形状からも電源容量が確認できます。お部屋の広さに見合うエアコンでも電源容量に合うものがない場合、電源工事や電力の契約種別および容量の変更が必要になることもありますので、ご注意ください。専用コンセントがない場合は設置工事が必要ですので、販売店または専門業者にご相談ください。9612に基づく通年エネルギー消費効率(APF)から算出され、下記の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。じ冷房能力ランクの商品で比較した場合、値が低いほど省エネと言えます。3目標年度2010年(省エネルギー法目標基準値に対するAPF達成率)商品のエネルギー消費効率(APF)および省エネルギー法の2010年度目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。9612に基づきます。達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色をグリーン色で、達成率100%未満の場合は省エネ性マークの色をオレンジ色で表示しています。省エネ性マークがグリーン色のほうが効率が良いと言えます。商品のエネルギー消費効率(APF)および省エネルギー法の2010年度目標基準値に対する達成率です。応じて異なる評価基準が適応され、それぞれの目標値が定められています。同じ評価基準のエアコンで比較した場合、値が高いほど効率が良いと言えます。9612に基づき、エアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。省エネルギー法の評価基準として採用されています。この値が高いほど効率が良いと言えます。室内機と室外機を接続する際の、配管の許容長さと高低差の最大値です。室内・外ユニットは配管長15m以内(12・20・30mの機種もあります)/高低差10m以内(8・15・20m以内の機種もあります)で据え付けてください。許容範囲を越えると、エアコンの運転や能力に影響が出ますので、必ず範囲内で据え付けてください。7畳数のめやす冷えない・暖まらないということがないように、お部屋の広さや冷暖房負荷に見合う能力のエアコンを設置することが大切です。お部屋の条件に合うものをお選びいただく際にご参考ください。目安ですので、個々のお部屋環境やお住まいの地域なども考慮しながら、販売店にご相談ください。8能力(kW)エアコンの冷暖房能力を表しています。カッコ内は、能力の最小値と最大値を表しています。最小値は、低いほどきめ細かな冷暖房運転が可能です。最大値は、高いほどお部屋を早く冷やしたり暖めたりすることが可能です。同じ冷房能力ランクの商品で比較した場合、一般的には、商品クラスにより最小値や最大値が異なります。9消費電力(W)同じ冷房能力ランクの商品で比較した場合、値が低いほど省エネと言えます。カッコ内は、消費電力の最小値と最大値を表しています。9612に基づき、外気温度2°C・室温20°Cで運転した場合の能力を示しています。値が高いほど、冬の寒い日でも早く暖めたりすることが可能です。役に立たなかった今後のFAQ作成の参考にさせていただくため、ご意見を入力してください。(200文字以内,個人情報の入力はお控え願います。)※製品に関するお問い合わせはページ下部のリンクからお寄せください。