感知器番号を登録する方法を教えて下さい。差動式:DSI-2RLVDSF-2ULVDSG-2LVDSE-2LV定温式:DFP-TW65RLVDFM-TA65ULVDFM-TW65ULVDFL-TW65RLV光電式:SLQ-2LV1感知器番号を1番に設定する場合1番に設定する感知器には、感知器番号の「1」とその住戸内に設定される感知器の総個数を書き込む必要があります。「選択スイッチ」を押し、表示部を「01」にします。※電源スイッチをONした時点で「01」になっていますので、最初はそのままで結構です。次に「データ登録/確認スイッチ」を押します。この時、表示部の「01」が点滅します。「選択スイッチ」を再度押し、表示部を総個数(1番の感知器を含む、中継器に接続される全感知器数)になるまで押します。最後に再び「データ登録/確認スイッチ」を押します。秒後に「ピッ」と音がし、試験結果表示灯が緑色に点灯した場合は正常終了です。「選択スイッチ」を必要な回数押して、設定したい番号を表示部に表示させます。次に「データ登録/確認スイッチ」を押します。約20秒後に「ピッ」と音がし、試験結果表示灯が緑色に点灯した場合は正常終了です。出た場合は、正常に設定されていませんので、感知器の接続状態を確認して再度設定し直して下さい。光電式煙感知器(SLQ-2LV)の番号設定は基本的に上記と同じですが、外部試験器の電源投入時に「データ登録/確認スイッチ」と「動作モード切替スイッチ」を同時に押しながら電源スイッチを入れて下さい。動作モード表示灯の「光電」が点灯します。