埼玉県さいたま市を中心にエアコン工事(取り付け/取り外し)・アンテナ工事など電気工事全般承ります。単相3線式工事/分電盤工事おはようございます。昨日はさいたま市の単相2線式で供給されているお宅。電源引き込み部からすべて工事変更し、単相3線式に切り替えしてエアコンも入れ替えました。数日後に現調に伺いし、お見積り額を提示。価格にもご納得頂けて、その場でご依頼頂きました。ありがとうございます。それから、東京電力に工事の申請に行き、お客さまと工事日の調整をし昨日伺いました。9時からの工事で、午前中は主人1人での作業。電気メーターから分電盤までの幹線の交換とエアコンの施行などを行いました。午後からは私も助手として同行し、分電盤の交換などを行いました。16:00前に作業終了。なんとか一日で終わりホッとしました。途中、停電して作業しなければならず、1時間ほどお客さまにご不便をお掛けしました。電気を確認して頂き、きちんと通っていることを確認し完了です。『この工事、何軒も断られていたから、本当に助かりました』とお客さま。確かに、大掛かりだし高い技術が必要な工事になるので、断る業者さんが多いようです。ネットでググっていたら、とある工事店では2人の作業員で2日掛かりです、と記載されていました。1人で1日でやってしまえば、工事費も抑えられますし、何よりお客様にご不便をお掛けするのが1日ですみます。工事のために自宅で待機したり、作業中もなんとなくソワソワしてご不便をお掛けしますから。この後は東京電力さんの作業で、単相3線式を電柱から引き込み、電気メーターを交換。その後、東電の検査員さんが問題がないかを確認に伺います。あと2日ご不便をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いします。今回の工事は行って良かった。それは、工事をご依頼頂いた息子さんの優しさにほっこりしたからです。お母さまにの為に最新のエアコンを設置され、作業中も優しくお話される声が聞こえました。後日、スイッチの交換や照明の引っ掛けシーリング工事などもご依頼頂きました。お母さまが住みやすい家作り。当店のモットー【親孝行のお手伝いがしたい】まさに今回の工事でした優しい気持ちになり、離れて暮らす娘に会いたくなった一日でした。ちなみに、ご自宅が単相2線式なのか、単相3線式なのかを確認するには、分電盤を見ます。引き込まれていれば、分電盤まで200Vが来ています。200Vが来ていれば大掛かりな工事は不要です。エアコン専用回路の電圧変換(100~200Vに変換)やコンセント交換が必要な場合がございます。この画像は、赤・白の線なので単相2線式になります。他店で断られてしまった見積りをとったらかなり高額だったなど、お困りのお客様はぜひ当店にご相談ください。経理とホームページ制作を担当しています。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。必須サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。8電話で問い合わせる。