お住いのお客様よりキッチンと浴室の照明が点かないため見てもらいたいとのご依頼を頂きました。ご自宅内の2箇所で同時に照明の不具合があるということは、照明器具の故障という可能性の他に配線異常が疑われます。万が一漏電していると危険ですので、早めに点検及び修理にお伺いしましょう。お客様宅に到着し、現場であるキッチンと浴室をそれぞれ確認します。キッチンから調査を行うと取り付けられていたのは蛍光灯の照明器具で、スイッチを押しても全く反応がありませんでした。お客様によると蛍光管は新しく交換したばかりとのことなので切れてはいないようですが、念のため一度取り外して他の照明に設置してみたところ問題なく点灯しました。原因が蛍光管では無いとすると照明器具自体の故障やスイッチの故障という可能性もあります。それぞれ取り外してひと通り点検を行ったところ、特にこれといった問題は見当たりませんでした。なると、どうやら配線にトラブルが起こっている可能性が高そうですね。キッチン照明の配線のイメージ配線の状態を確認したところ、電線が老朽化して一部に被覆の剥がれを認めました。これによって配線がショートし、蛍光灯が点灯しなくなったのでしょう。危険な状態なのですぐに改修作業に入ります。ブレーカーが落ちていることを確認してから導線が露出してまった所に絶縁テープ巻きます。これで作業中にふいに触れてしまっても感電することはありません。安全を確保した上で、続いて老朽化が目立った配線の先端をカットします。残った配線はキレイな状態なので、これを照明器具に繋ぎ直せば問題なく蛍光灯が点灯するでしょう。キッチンの照明器具を再設置すると、何事も無かったかのようにパッと点灯しました。これでこちらの修理は終了ですね。続いて浴室照明の点検作業に入ります。浴室の照明は壁面に1箇所で、やはりスイッチを押しても全く反応がありません。スイッチ自体が故障している可能性もあるため取り外して調べてみたところ、特に問題は見当たりませんでした。キッチンと同様にこちらも照明が点かなくなったタイミングで電球を換えられたとのことなので電球切れということはないでしょう。念のため他の照明機器で試してみたところ電球色の明かりがパッと灯りました。原因がスイッチでも電球ではないとすると、やはりキッチンと同様に配線トラブルか、もしくは照明器具の故障かということになります。風呂場の照明のソケットのイメージ照明器具を調べるためにカバーを外して内部を確認したところ、電球を差し込むソケットの金属部品にへこみが認められました。これが原因かも?と、へこんだ部分を手で戻し電球をセットしたところ見事に点灯!どうやら接触不良が今回のトラブルの原因だったようです。配線も気になったので壁面から照明器具を外してチェックしてみましたが、こちらにはキッチンの配線のような問題はありませんでした。今回は部品にへこみを直すことで点灯しましたが再び接触不良を起こす可能性もありますから、新しい照明器具への交換も視野に入れて頂けると良いと思います。照明器具やスイッチも定期的に交換をしましょう!「照明が点かない」というトラブルの場合、原因として多いのがスイッチの故障と照明器具自体の故障です。洗濯機や冷蔵庫など、日常生活を支えてくれている電化製品については「もうすぐ10年だからそろそろ買い替えかな?」などと考えるものですが、家の一部のようになっているスイッチや照明器具については不具合が出る前に「買い替え」を検討される方は少ないでしょう。使用環境や頻度によって差はありますが、スイッチ・照明器具ともに寿命は10年と言われています。テレビの平均寿命は6~7年、エアコンは7~10年、洗濯機は7~8年と見ていくとスイッチや照明器具は比較的長く使うことができる訳ですが、一般的な家電のように「壊れる前に取り換える」「古くなったから買い替え」という発想にはなかなか至らないかもしれませんね。テレビが壊れたとしても、多少の不便はあっても生活自体は成り立ちます。洗濯機が壊れたとしたらコインランドリーがあります。それに対してリビングの照明が急に点かなくなったとしたら?換気扇のスイッチが壊れたとしたら?これはかなり困りますよね。壊れることで生活が成り立たなくなってしまうのにも関わらず、普段からそこまで目を掛けられていない照明器具やスイッチ。壊れてから慌てても遅いので、ぜひ10年を目安に点検や交換を行ってください。お客様から、漏電ブレーカーが上がらないとのご連絡がありました。調査したところ、上がっていなかったのは漏電ブレーカーではなくリミットブレーカーで、電力の使い過ぎがトラブルの原因となっていたようです。複数のコンセントを抜いたところ正常に戻りました。お客様からロフトの蛍光灯を交換してもらいたいとのご連絡がありました。お伺いすると交換場所は床から3mと高めでしたので脚立を使って交換させて頂きました。「蛍光灯の交換くらいで電気屋を呼ぶのはちょっと...」と思わずに、今後もぜひご連絡下さい。店舗より、交換した蛍光灯が点かないため見てもらいたいとのご連絡がありました。お伺いすると2箇所の蛍光灯が消えており、詳しく調査すると照明器具自体が劣化しているようでしたので、LED照明に交換(逆富士蛍光灯40W直管2本タイプ)しました。お住まいのお客様より家庭用エアコンを移設したところ効きが悪くなったのでガスチャージをお願いしたいとのご依頼を頂きました。お伺いし、室外機・室内機をひと通り調査させて頂き、今現在ガス漏れが無いことを確認してからガスチャージを行いました。資格を持ったスタッフが在籍。改装工事や新築工事にともなう大型工事にも対応。業者などでは対応できないような特殊な案件にも対応。法人様にも喜ばれる幅広いサービスと技術力で問題を解決いたします。技術と経験で様々なトラブルを解決いたします。料金をご案内し、同意後に作業を開始します。万一施工に不具合があった場合は無償で対応いたします。CCC牛角ホンダ三菱UFJ読売新聞AUヤマト運輸ドコモエイブルマクドナルドソフトバンクグループほか電気のトラブルこんなことでお困りですか?リビングの「照明がつかなくなった!」。蛍光灯を交換しても明るくならない。これって故障かな?照明を修理したい6,000円~(税別)スイッチが「陥没して戻らなくない!」。最近は接触不良も起こしていたし、そろそろ交換時期?スイッチを交換したい9,000円~(税別)部屋の「コンセントが足りなくてたこ状態」。見栄えも悪いし火事も心配。ならないかな?コンセントを増設したい9,000円~(税別)エアコンの効き目が悪くて「冷房は冷えないし、暖房も暖かくない」。買換えてまだ数年なのに...エアコンを修理したい13,000円~(税別)水道から「お湯が出ない!」。給湯温度を上げても冷たいままだし、これって給湯器の故障なの?給湯器を修理したい6,000円~(税別)キッチンのレンジフードが「動かない!」。料理するたびに煙が充満するし、早く直してほしい!換気扇を修理したい9,000円~(税別)インターホンの「音が鳴らなくなった!」。この際だから、カメラ付きのに交換したいな。インターホンを交換したい12,000円~(税別)最近「テレビの映りが悪くて」困ってる。砂嵐が出てしまいには真っ暗に。原因はアンテナかな?アンテナを修理したい6,000円~(税別)コンセントが焦げたと思ったら、「ブレーカーが上がらなくなった!」。これって漏電してる?漏電調査をしてほしい6,000円~(税別)引越しで前の家の洗濯機を持って来たけど、「ホースが短くて取り付けられない」。即日対応スピード解決!原則としてお客様からご連絡いただいたその日にお伺いし問題を解決します。年中で夜間のトラブルにも安心です。全国対応広範囲をカバー!全国各地に多数の拠点があります。ご依頼の際はお客様が作業を希望する現場に一番近い作業員が急行します。適正価格お支払いは作業後!お支払いは作業後なので安心です。作業前に調査・お見積りを行い、料金にご納得いただいたのちに作業をします。実績豊富多くの方がご依頼!年間を通して多くの方にご依頼をいただいています。ご依頼いただいた件数は全国で累計28.6万件を超えました。経験豊富様々な案件に対応!対応するスタッフは経験を積んだプロフェッショナルばかりです。対応の難しい案件も解決に導いています。トヨタなどの有名企業からのご依頼もあります。01まずは無料相談お電話(0120-905-832)またはメールフォームからご相談ください。電話は年中無休で9時~22時の受付。メールは24時間受け付けています。02概算のお見積りご連絡いただきましたら、コールセンターのスタッフがお電話にて概算のお見積り金額と作業スタッフの到着時間をご案内いたします。03スタッフのお伺い概算金額と到着時間にご納得いただきましたら、作業スタッフを派遣いたします。※交通状況によりスタッフの到着時間が前後する場合があります。04現場調査・お見積り作業スタッフが現場に到着しましたら、作業前にトラブルの調査を行いお見積り金額をご案内します。金額にご不満の場合はキャンセルください。ご納得いただきましたら、作業を開始いたします。作業時間は簡単なもので数分から、難しいものですと数時間いただく場合がございます。06お支払い作業が完了しましたら、スタッフからの内容の説明とご確認があります。問題なければお見積り時に提示した金額をスタッフへお支払いください。