ナントヒーター回路はヒューズの一次側から電源をとっているではないですか。ブロワーポンプから一つづつ電流値を測定していくとP1が流れていません。ポンプのターミナルで200V印加されているのでポンプ不良!40Aまで上昇したのは、リークを繰り返していたと思われます。スタッフの説明)ポンプ交換すると全てのポンプ起動しても18Aでした。20Aのヒューズをサーキットプロテクタに交換予定です。つらくても明日もまた生きられる。Reserved.フォームメール。