体力回復!温泉神社もこんなかんじ。この装置がついていることで保障してくれないことです。なんの問題もありません。いわれてもメーカーは首をたてにふるわけありません。売り上げの何パーセントかはメーカーに支払うとか、CO2削減はボイラーメーカーがやったことにするとか。那須のラスク屋さんでおみやげをかいました。SWの製造をやめたそうです。3.7KWのモーター用で他社の製品を注文することにしました。久々の霜柱!午前中は雪、午後になってやみました。・・・べつのフロアーが発報しました。58年製でたしかに古いのですが。硫黄で腐食!常に腐食のせいにしているとそれしか見えなくなってしまいます。トラブルを偏ったみかたをしない!メンテナンス業者の社長にきいて本体が悪いといわれれば自分で確認するしかありません。調べてもらったところ終端抵抗の接触不良が原因でした。IV線で配線していること。巻きつけて接続していること。開閉する扉に配線を固定していないこと。自分なりに対策をしてみました。配線をスパイラルチューブで保護。扉側に配線を固定、可動時に端子台に力が加わらないようにした。面で接触するようにした。