T様より給湯器お見積もり依頼をいただきました。「給湯器のリモコンに見たことのない数字(エラー表示)が出ていて、使えないことはないので急ぎではないが、古いので交換を検討している」とのご依頼でした。お宅に伺いましたが、T様がマンション敷地内の駐車場を手配して下さっていました。いったお心遣いは大変助かります。どこに頼むのがベスト?【マンション編】マンションのエレベーターが各階に止まらない仕様だったので、搬入の際には注意が必要です。実際の機械を見たとき、機械は16号のオートタイプ、年式は96年で、対応年数を超過していました。交換が無難な年数ですので、その旨お客様にもご理解いただき、交換のお見積もりをさせていただきました。PS(パイプスペース)内扉タイプなので、現行タイプの機械サイズがきちんと収まるかがネックです。PS内の寸法をあらかじめ測っておき、メーカーに問い合わせたところ、問題なく対応できることが分かりました。給湯器を発注、工事日の打ち合わせをし、作業に入りました。施工日もお見積もり時と同じく、敷地内の駐車場を押さえていただいていました。エレベーターが4階に止まるため、T様宅(3階)に機材を降ろす必要があり、2人で作業することにしました。ガス等すべて外し、給湯器本体を外します。ここからが難しい工程なのですが、アダプターと給湯器を合体させ、PS内に実際にあててみて入るかどうか確認します。現行タイプは奥行きが5センチ大きくなっているので、きちんと収まるかどうか、そして給湯器上部の排気口がPSの扉穴の位置と一致するかどうか、ひとつひとつ確認しながら作業を進めます。結果、若干配管を伸ばさなくてはいけなかったので、給水・給湯・追い炊きを切り回しました。2人作業だったため、1人は屋内の作業(リモコン設置)を同時並行で行います。通水テスト、燃焼テストを行い、すべて問題なしだったので最終作業に入ります。PS内のは保温作業、リモコン周りのコーキング作業を済ませ、お客様へ仕様説明させていただきました。今までとさほど変わらない操作手順で使用可能なので、問題なくお使いいただけると思います^^すべての作業が無事終了しました。施工後の写真からもお分かりいただけるように、T様宅には小さなお子様がいらっしゃり、僕たちの作業に興味津々のようでした。最近幼稚園で使い方を教わった金づちに興味が湧いたようで、触りたかったようです。危ない工具も多いので諦めてもらいましたが、遠巻きに作業を見つめるお子様はとても可愛かったです^^駐車場の手配等、協力的なT様のお蔭様で、かなり作業がやりやすい工事でした。