雨水取水装置(地下埋設型)貴重な自然の資源を体感しよう!!自然共生のライフスタイルを応援します。手押しポンプ灌水システム自動かんすいタイマー・雨センサー・バルブドリップかんがいマイクロかんがい直輸入特価。雨水コレクターWFF雨水貯留浸透施設への目詰まり防止にも有効トイが複数ある施設などには、地下埋設型雨水コレクターが最適です。取水原理は、トイ設置型(地上設置型)と同様に水が表面に付着して流れるという性質を利用しています。ビオトープ、都営住宅(白髭)、その他多数実施例があります。横から流入させて、水の減勢させて、水を内部のフィルターの上部から落下させています。コレクターWFFのサイズWFFフィルターは3種類あります。WFFフィルター蓋およびかさ上げパーツWFF150(蓋を除く)WFF100(蓋を除く)DINとJISパイプの外径の相違WFFフィルターは、DIN規格のためJISのパイプはそのまま取り付けることは出来ません。DIN規格JIS規格DIN100110mm(4mmJISより小さい)JIS114mmDIN150160mm(5mmより小さい)JIS165mmDIN200200mmJIS216mmDIN300315mmJISこのため、当社ではドイツ製パイプにフランジ継手をつけてアダプターとしています。(フランジ継手を使用せずあぶってつなげる事例は多い)かさ上げパイプ50cm(無料)がついています。所定の高さで切断し付属のビスで固定してください。WFF150(左側)については、図の3箇所で360度回転します。WFF100、WFF300については雨水流入口部分が回転します。WFF300については、上部300mmから雨水が流入し、200mmろ加水は200mm(WFF100同様回転します。)、底から300mmでゴミや一部水が流出する形状となっています。清掃は付属のレバーを内部のフィルター装置に、ひっかけて取り出してください。清掃は、半年に一度行ってください。ビルなどの建設当初は、コンクリートからでる石灰分が再結晶化する可能性がありますので、早い時期にフィルターの状況を確認してください。スケールとして固まっていた場合は、酸性の洗剤に浸すと比較的簡単に取り除けます。フィルター装置の下部に設置するゴミとり籠をオプションとして用意しております。下水道に配管せずに、雨水を貯留浸透させる場合、大きなゴミをこの籠に貯めて、浸透施設の目詰まりを防止する効果があるます。雨水コレクターWFFの性能表BがWFF100、CがWFF150、DがWFF300です。回収率90%の数値として、WFF100は、3リットル/秒で90%、WFF150は、4リットル/秒、WFF300は、14L/秒となっています。微生物膜がはり回収性能は落ちてきますので、半年に一度は清掃することをお願いしております。計画にあたっては、汚れによる性能の低下を見込んで、多めに設置することおすすめします。回収率は現場条件によってことなります。使用上の注意:本製品は基本的には屋外、地下に埋設して使用する装置です。水が、本装置よりあふれること考慮して、問題にならない場所でお使いいただくか、万全の対応装置をとるようお願いいたします。規模の大きいプロジェクトの場合など施設に特殊性がある場合は、サンプル品を貸し出すことも可能です。弊社は、本製品の利用にともなういかなる2次被害については一切責任を負いません。WFF300をご注文の場合は、弊社までお問い合わせください。WFF100、WFF150は納期約1ヶ月、WFF300は納期約2ヶ月かかることがございます。月〜金曜日(土、日、祝日は休業日です。カートの中Copyright(C)シップスレインワールド。