く対応できる総合ビルメンテナンスサービス会社です。等を空気中に撒き散らし汚染し、クシャミから喘息、アトピー等アレルゲンを誘発し、生活環境を破壊し始めます。快適空間を創るマシンだからこそ、経年によりマシン自体の再生処理「クリーニング」が必要となるのです。一般家庭3年に一度オフィス、ビル、店舗1年に一度レストラン、病院、遊技場1年に一度エアコンクリーニングは春先(3~4月)か秋口(9~11月)が効果的です。このページの先頭へ当社が提案するのは「超高圧エアコン洗浄ロボット」です手仕事では完全な洗浄ができないばかりでなく、広いスペースを必要とします。ロボット洗浄では、簡易ブースで対象となるエアコンの周囲のみ仮養生し、洗浄段階で撤去することから、室内への影響は非常に少ないといえます。手洗いでは140%の回復率ロボット洗浄では、風速202%風量では223%の回復率を示しています。22.83このページの先頭へ洗浄によって粉塵量の減少、循環風量が増加エアコンのロボット洗浄によって、店内に浮遊している粉塵量の減少が見られます。熱交換器などに堆積していた汚れが除去されることにより、エアコン機能が回復し、室内への循環風量が増加したことも空気環境の清浄化につながります。エアコンを分解する前に次の作業を行います。エアコン下部や周囲を透明ビニールで養生します。為、点検を行い電源を切ります。異常等見られた場合は確認して頂き、確認後に作業いたします。修理の必要な場合は、別途お見積り致します。本体パネル及び電飾部品・ファンモーター・ドレンパン・ポンプ等の全てのパーツ部品を外します。ロボット洗浄機を使用して中和剤配合の水にてリンス作業を行います。エアーコンプレッサーを使用してエアーにて水分を吹き飛ばし、ドレンホースも詰りのない様に室内機側からエアーブローし、廃液は中和処理を行います。洗浄周辺をブルーシートにて養生します。洗浄剤をパネル・フィルター等に噴霧します。汚れが浮いたらスポンジ・ブラシにて擦り洗いし、清水にて流します。エアーブローにて水分を吹き飛ばします。水洗い出来ない部品はエアーブローや拭上げします。ホッパー及び電装養生を外します。本体パネル及びフィルターの取り付けします。周辺養生を除去します。その他機材等をかたずけます。作業後、異常等無いか確認致します。周辺に埃や洗剤等が飛散してないか確認して作業完了です。熱交換器は室内機作業と同様に洗浄致します。室外機カバー等は中性洗剤を噴霧してスポンジ等で擦り洗いいます。このページの先頭へ風速に関して風速m/sといった単位で表されますが、風の強さによって風力階級に分ける事があります。これはイギリス海軍の提督ボーフォート(1774-1857)が考案したビューフォート風力階級を基にして、1964年に世界気象機関(WMO)が採用したもので、日本では気象庁風力階級として広く利用されています。大枝が動き、傘の使用困難このページの先頭へ冷蔵設備クリーニングオープンケース等の冷蔵設備も洗浄を行う事で、効率が良くなります。