屋外でも要注意!ガス給湯器・ガス機器の離隔距離や障害物に気をつけよう。要注意!ガス給湯器・ガス機器の離隔距離や障害物に気をつけよう。多くのご家庭で使われている「屋外式ガス機器」。今回の記事では、家の外にあるタイプのガス機器の設置環境について解説します。ガス機器の設置には細かなルールが決められており、これらのルールは安心・安全にガス機器を使うためにも必ず守らなくてはならないものです。見落としがちな離隔距離の注意点LPガス(プロパンガス)の離隔距離ガス機器設置後の環境の変化も注意しよう波板・トタンなどでガス機器を覆う倉庫を作るマンションの廊下・ベランダにスクリーンや目隠しを作る植栽が排気口を塞いでいるまとめ給湯器・ガス機器にまつわる5つの離隔距離さて、給湯器をはじめとするガス機器には、5つの離隔距離があることをご存知ですか?5つの離隔距離は、内容により大きく2つに分類されます。離隔距離を、図に表すと以下のようになります。少なくとも可燃物から15cm以上の離隔距離が必要と定められています。離隔距離は「0以上」となります。防火性能評定品であれば、機器本体に貼り付けられたラベルに離隔距離が表示されています。気になる場合は一度見てみてくださいね。離隔距離の基準は同じです。排気温度が低いから離隔距離が短くて良いということではないので注意です。離隔距離が十分に取られていないことがあります。今一度確認してみましょう。・ガス機器の脇に樹脂製の雨どいがある・ガス機器の脇に樹脂製のエアコン用配管・配線カバーがある・ガス機器の脇に樹脂製の屋外コンセントがある・排気口に排気カバーをつけていて、排気方向に可燃物がある他にも、ガス機器の排気口の近くに金網フェンスがある場合も注意が必要です。金網フェンスの結露はサビにつながるためです。独自の離隔距離規定があります。火気と容器の間に隔壁などを置いて火気を遮る措置をとることと決められています。隔壁はコンクリートなどの、しっかりと火気を遮断できるものに限ります。金網のフェンスなどは隔壁になりませんので注意しましょう。ガス機器設置後の環境の変化も注意しよう基本的な離隔距離の考え方については上述した通りです。生活状況に合わせて段々とガス機器周りの環境が変わることがあります。天候の影響が気になるといった理由で、ガス機器を覆うような簡易的な倉庫を作る方がいます。給湯器の排気が倉庫内に滞留して危険です。排気が逃げるのを妨げるような囲いの設置は避けた方が無難です。防風スクリーンや目隠しを設置する方もいます。防風のためには有効なスクリーンですが、これもガス機器の排気という点ではあまりおすすめできません。密閉性の低いネット状のスクリーンにするのがポイントです。数年後大きくなり、ガス機器の排気口の目の前まで葉を茂らせている...というケースがあります。発火などのリスクもありますので、植栽の管理が必要です。排気カバーを取り付けるなどして排気の向きを変えることでも対応できます。使用するにつれて周辺の環境が変化していくのが自然です。ガス機器の設置・交換業者には、お客様が安全にガス機器を使い続けられるようしっかりとした取扱上の説明をする責任があります。普段からガス機器周りの整理整頓に努める必要があると言えますね。快適なガス機器ライフを送ってください。【知らないと損!】給湯器の寿命や耐用年数はメーカーや使い方によってによって違うの?給湯器の問い合わせで多いのはコレ!相談内容をランキングにしてみた。救急車と思ったら東京ガスだった!?ガスの緊急車両(緊急作業車)もあるんです。給湯器の問い合わせで多いのはコレ!相談内容をランキングにしてみた。