0463-93-1217ホームhome会社概要profileネオン設備工事ネオン管などのガス放電管を使用して、様々な色の光を点灯させる装置をネオンサインといいます。看板や広告に使用されていますが、このネオンサイン設備を取り付ける工事のことをネオンサイン工事といいます。資格が必要となります。ネオン設備工事の工程ネオン設備工事にはビルの屋上に大きなネオンサインを取り付けるものもあります。その場合には大がかりな鉄骨工事等も必要になります。今回は小規模店舗の軒先などに設置される、比較的小さなネオンサインの工程について解説します。チャンネル文字とネオン管灯の取り付け設計図に基づき、ネオン管灯とチャンネル文字を壁面に取り付けていきます。ネオン変圧器までの配線を行います。2次側配線工事ネオン変圧器の高圧側からネオン管までの配線を行います。この時、完成後も点検などが容易に行えるように配慮しなければいけません。2次側配線は高い電圧がかかるので、周囲と一定距離を保つことが必要になります。配線が終わったら、ネオン変圧器を引出線が下向きになるように固定します。以上のようにネオン設備工事では、2次側配線工事という電気工事が中心となります。資格を得ることができます。ネオン設備工事の注意点ネオン設備工事では次のような注意が必要です。ネオン管灯と回路ネオン管灯は人が触れる恐れのないように設置します。強風等で脱落しないようにしっかりと固定しなくてはいけません。ネオン変圧器ネオン変圧器も人が触れる恐れのない場所に、強風等で脱落しないように強固に固定しますが、なおかつ保守点検しやすいようにしなければいけません。地上または屋上から1.8m以上離れて設置する必要があります。しても1.8m以下になってしまう時には、人が触れないように金網などで保護します。簡単で、なおかつ人が触れない場所に設置します。ネオン管灯などの低圧側に取り付けるようにしなければいけません。地上20mよりも高い場所に設置するネオン設備には避雷針が必要です。配線ネオン設備工事の配線は電気工作物に係る法令の規定によります。その他、複数のネオン変圧器がある場合には、2次側配線同士を接続しないなど、安全面に十分配慮するようにしなければいけません。0463-93-1217ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。