年次点検と変圧器入れ替え本日は日曜日、予定されてた年次点検の停電に合わせて、変圧器の入れ替えです。既存の建物一式を入手されて操業されていましたが、あまりにも変圧器に余裕がありすぎるので、今回減設となりました。ここは息子の受託先なので、あまり口出ししないように、ポイントだけ押さえて指導です。私のやり方は、正回転になるように接続して、工事完了までそのままにして置いて、完了後に正回転だったらOKとしています。配線の色通りに接続して、正相か逆相か記憶しておくというやり方もありますが、時々正相だったか逆相だったか忘れる方がいて、大変な目にあったことがあります。実は私は前日に多忙の為の疲労からか発熱し、38度にもなりました、しかし市販の薬でもとても良く効く体質なので、朝はなんとか出かけましたが、すべては息子とお婿さんにお任せしましたなるべく遠くから見ているだけにしました息子と婿さんのコンビも息があってきたようですしかし、カーポートが少し邪魔をして作業時間は大幅に超過しました月次点検で気になっていた、少し加熱気味のCKSの刃受けを調整しましたこれでも加熱するならブレーカーに交換をお願いしなくては一時間程度余分に掛かりましたが、無事に作業終了、回転もOK今月も順調に年次点検こなせそうです。