スプレー等で反応する場合があると伝えるが、不安があるので点検しに来て欲しい。ガスの臭いがするか聞いたところ色々な臭いがするので分からない。漏えい検査したところ測定開始圧力は4kスタート。ガスの使用を中止し改善工事を行った。消費側配管が埋設の白ガス管。腐食による漏えいが原因。警報器が2~3日前から鳴りだして、現在はずしている。ガス臭いので見に来て欲しい。因ではないか換気はしている。鳴っていたとのことで、厨房内の換気が原因と思われる。ガスフライヤーの使用中止をお願いして現場に急行した。ガスフライヤーを確認したところ、種火の燃焼が悪く赤火になっており、換気口部分がススで詰まっている状態。務用換気警報器の間違いのない設置を依頼。以降、元栓を閉めガスは使用していない。状況を確認し、ガステーブル付近を調べたところ、ゴムホースに穴が開いており、そこからガスが漏えいしたと判明。内に野生のハクビジンが浸入したとのことで、ハクビジンがゴムホースをかじったようだ。ゴムホースを交換後、ゴムホースにアルミホイルを巻き、ゴムホースの外観を23たまに確認するよう依頼。報器が鳴動中、室内に入れないためボンベバルブと中間コックを閉止。翌日、点検の結果未使用ガス栓が半開になっていた。原因は前日会議があり、コンロを持ち込み使用した後、不完全閉止であった。使用後は点検を確実に行うよう依頼。閉め忘れ飲食店から警報遮断を受信。消費者と店内に入り換気後、漏えい原因を調査したところ鋳物コンロのコックが半開、閉め忘れによる漏えいが原因。器の作動が早く、遮断したため漏えい量が少なく、火気を使用しなかったため大事に至らず。使用後は確実にコックを閉める習慣をつけるよう要請した。飲食店から警報遮断を受信。間コックを閉止してメモを残した。その後10時頃消費者が仕込みに来たため事情を説明、店内に入り換気後、漏えい原因を調査したところ鋳物コンロのコックが半開。コックに何かの拍子に当たってしまい半開になったのが漏えいの原因。自記圧計で他に漏えいがないことを確認。連絡とれず出動、社宅に居た社員と食堂に入ったところ警報器が鳴動中。点検の結果、1口コンロが半開、閉止して換気を行った。袖が引っかかって器具が開きガスが漏れた。警報器は鳴り止みましたがガスが使えない。一般住宅から警報遮断を受信。隣りの工場にいた消費者に事情を説明して屋内に入り、警報器は鳴動していなかったが換気後、自記圧計で漏えいを確認。ビルトインコンペッ24ク内で漏えいしていた。新しい器具に買い換えて戴く。現在の器具は使用しないよう要請。効果を一番知っている我々がお客様に警報器の必要性をよく理解して頂き、警報器の設置推進を行いましょうLPGご清聴ありがとうございました。issue?Send。