緊急用洗眼器/B-SAFETY緊急用洗眼器/B-SAFETY(B-セイフティ)緊急用洗眼器/B-SAFETYは化学薬品で傷ついた眼をすばやく安全に洗浄できる緊急用洗眼器です。化学薬品で傷ついた眼には緊急の洗眼が必要です。緊急用洗眼器が整備されていない工場や研究室では、最悪の場合は失明の危険性があります。緊急用洗眼器/B-SAFETYは作業員を化学薬品による失明から守ります。理化学等の研究では危険な試薬や薬品などを扱うことが多く、わずかな時間の処置の差で失明等になる可能性もあります。B-SAFETYは研究室の限られたスペースでも設置可能な緊急用洗眼器です。設置面には金具を通す穴が必要です。上下のリング状の金具で設置面を挟み込んで固定します。(BR713020・714020に付属)●壁・卓上用ブラケット壁面と卓上の両方に設置できます。卓上に設置の場合、設置面にはホースを通す穴が必要です。(BR713025・714025に付属)●ステンレスメッシュカバーホースステンレスのメッシュでカバーされた柔軟性のあるシリコン製ホース。長さ1500mm・外径15mm・配管側接続口1/2インチ[メス捻]。(特化則)第38条には、「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。」とあり、洗浄設備の設置を義務付けています。定めるMSDS制度の対象物質の中にも、緊急用洗眼器等の設置が求められているものがあります。Z358.1について日本ではJIS規格による洗眼器の規定がないため、一般的にはANSI規格Z358.1が目安にされています。ANSI規格は日本でのJIS規格に相当するものです。Z358.1による洗眼器の規定は下記がポイントとなります。【1】単一動作で1秒以内に操作可能であること。※両目のまぶたを親指と人差し指で開き、目の表面全部とまぶたの裏側に水が行き渡るよう眼を動かしながら洗眼可能。【2】少なくとも15分間洗浄可能であること。その間の持続した流水が確保できること。※反応まで時間を有する化学物質もあるため、必ず眼科で受診すること。【3】給水圧力0.2MPa以上、1.5L/min以上の流量を確保すること。(1)〜(36)までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの※詳細は各関係省庁で最新情報をご確認ください。当ホームページのご利用時は【当サイト利用上のご注意】をご確認ください。優れた製品を扱う商社/INOX。