肝を冷やしました本日も年次点検を2軒。順調にリレー試験こなし、受電キュービクルから3箇所あるサブ変の点検へと移動します。一カ所だけある屋外オープン変台の高圧電饋ケーブルをASで切り離したところ・・・・・これはいかん(汗)高圧母線の絶縁はR2000MΩ、S2000MΩ、しかしT相が5MΩ(汗)ASの上部がこの通り昨年はすべて2000MΩだったので、最近の事かな~。このままでは送電出来ないのでASを降ろし、幸い年次点検車にはPJが一式載っていたので、我々で処置しました。PDCが上手く繋がって助かりました。碍子といえども25年経過すると何があるか判りませんね。今回はサブ変だったので、最悪事態の場合は構内全停電ですが、これが引き込み柱のAOGだったら確実に波及事故です。PASは20年以内で更新しましょう。息子がいれば保管場所も判っているのですが・・・明日は特別に約束した仕事も無いので休養です。