灯油タンクとバルブの確認*灯油タンクの確認について。ボイラーからお湯が出るから大丈夫!と回答を頂く事があります。油が切れて間もない時は、ストーブ、ボイラー同時に燃焼系のエラーが出るとは限りません。油配管の接続の順番(タンクから遠いか、近いか)で変わる場合もありますし、オイルサーバー(2F、3Fに油を吸い上げるポンプ)と各機器の位置関係(1Fと2Fの違い)でも変わります。最終的には両方止まりますが、どちらか一方でも燃焼に関するエラーが出たら、まず最初に灯油タンクの油量、油コック(バルブ)が開いているかは最初に確認していただきたいヵ所です。(コックが分からない時は、むやみに触らず、判る方と一緒に確認して下さい。運転スィッチを入れてすぐ、もしくは数秒後にトゥッ!トゥッ!トゥッ!と時計の秒針間隔の音がでて来ます。運転スィッチを入れてすぐは静かです。3分~5分後位にカタカタカタと連続的な音が出て、不着火、又は途中消火のエラーが出ます。運転スィッチを入れてすぐ、もしくは数秒後にビィーとうるさいほどの音が出ます。運転スィッチを入れてすぐは静かです。3分~5分後位にカタカタカタと連続的な音が出て不着火、又は途中消火のエラーが出ます。*状況により音が出てこない場合もあります。一つの目安としてご理解下さい。*灯油コックの見方(余談です)灯油コックの見方と言っても、「開いているか」「閉じているのか」の確認方法になります。灯油配管には、決まった位置に油のコック(バルブ)が付いています。一般的なコック(バルブ)が付いている位置関係を図にしています。普段あまり触る所ではありませんが、油漏れなどトラブルが発生した時の事を考えると、場所は覚えていた方がいいでしょう。*ストーブ以外でも、給湯ボイラー・暖房ボイラーなどにも、油コック(バルブ)が付いています。灯油配管とコックの向きが水平なら開いています。(灯油が流れる状態です)灯油配管とコックの向きが垂直なら閉じています。(灯油が止まっている状態)*屋外(490l)タンクの見方メーター(赤い所)がどこを指しているのか確認下さい。時々灯油が無いのに、メーターが中で引っ掛かり途中で止まっている事があります。気になる場合は、タンクを左右に揺らしてみると、少しでも入っているとメーターの針が微妙に上下に揺れ、無ければ、そのままストーンと下(0メモリ)に落ちます。それでもメーターがゼロなら早々に給油して下さい。灯油が完全に空になると灯油経路に空気が入り、その後灯油をいれても、うまく灯油が出てこない事がありますので、早めに入れて頂く事をお勧めします。サービスエンジニア歴28年の技術者が、良質なサービスを基に安全と安心を提供致します。お見積りは無料で行っています。気兼ねなくお問い合わせ下さい。reserved.ログイン。