五月に変圧器の入れ替えを実施して、過負荷解消を図りましたので、最高気温に近くなった日を選んで確認しました三相200kVAと三相500kVAを三相500kVA2台に変更しました同時に既設の500kVAから新設500kVAに負荷の移動をしたので、2台の変圧器の負荷も確認します新設変圧器も既設変圧器も1台400kVA弱の負荷ででうまく配分できました新設の変圧器は70°Cいってません既設の変圧器も同じ温度でした古いサーモラベルは90°Cあたりまで上がったようですが、新しいラベルは正常ですこれでしばらくは安心です。7年前に私が受託したときは500kVA1台だけでした、輸出関連なので、円安誘導のアベノミクスの恩恵大です。