ITapcupsdとはapcupsdは、UnixとWindowsマシン上でAPCのUPSのほとんどのモデルのパワーマネージメントと制御に使用することができる。電源障害時に、電源障害とシャットダウンが発生する可能性があることをユーザーに通知する。電源が回復しない場合は、バッテリが消耗、時間の経過、電力消費率によって決定される計算に基づいてシステムのシャットダウンを行う。UPSとの接続は、シリアルケーブルまたはUSBケーブルが基本。UPSと直接接続しているサーバーで上記の電源管理を行うことができるのはもちろんだが、このサーバーをネットワークから監視する他のサーバーでも同じような電源管理ができる。ネットワークを通じてほかのコンピュータがUPSの状態を知ることができる。これは、1台のUPSに複数のコンピュータを接続している場合に便利だ。どちらにもapcupsdがインストールされている必要があるが、apcupsdは、GPLバージョン2の下でライセンスされているフリーソフトなので余計なコストはかからない。550というUSB接続のものだが、これに幾つかのマシンをつなげている。apcupsdをインストールしたら、いろいろつまずいたので、メモとして残しておく。バイナリを拾ってくる。USB接続の場合、これを実行し、ダイアローグに従い、NEXTボタンをクリックしていけば、インストールできる。レジストリの変更は、僕のような安いUPSでは不要だ。これは電源復帰時にサーバーを自動的に立ち上げさせるKillpower機能というものを実装するために必要なようで、幾分インテリジェントなちょっと高価なUPSでないと機能しないもののようだ。UPS」となっている場合は、正しく認識されていない。(Apcupsd)」と表示されるはずだ。apcupsd.confインストールの途中でapcupsd.confファイルを修正できる。後からやっても良いが、サービスを再起動する必要があるので面倒だ。USB接続でないと、いろいろ変更する必要がある(後述)。50バッテリー残量が指定%以下になると、サーバーをシャットダウン。10バッテリー駆動中にUPSの残り稼動時間が0分か、もしくはここで指定した時間(分)を下回った場合にシャットダウンを開始。10バッテリー駆動になってから何秒後にシャットダウンを開始するか。デフォルトの0だとこの機能が無効。基本的に0推奨だが、テストのために最初は小さな数字を入れておいた方がいいだろう。通信を許可してやらないと、ネットのサーバーはUPSの状態を見ることができない。ネットのサーバーの設定ネットのサーバー(直接UPSを接続しないサーバー)も同様にwinapcupsd-3.14.14.exeをインストールしてやる。192.168.1.40:3551という修正を加える。DEVICEにはUPSと直接接続しているサーバーのIPアドレスとポート番号(3551)を記入する。秋田ぐらし関連記事APCのUPSは、バッテリー交換より買換えがお得!UPSのバッテリーが切れたので、交換しようしたのですが、色々と調べると買換えした方がお得という結果に。Chrome(Chrome)」「Firefox」「Safari」の4つのブラウザー間でブックマークを同期するサービスを提供しています。記事を読むおぼえなくとも良いパスワードを使う方法おぼえられるパスワードでは脆弱。おぼえられないほどのパスワードをどうやって持てばいいのか。単純なメモはダメですよ。RocketRAID2720、2680で4TのHDD(WD40EFRXとWD40EZRX)を使うことができました。PROのBIOSを1505にバージョンアップしたら、Windows7再起動しなくなったので、BIOSを1401に戻すと、無事再起動が可能に。ドメインコントローラーのホスト名を変更ただホスト名を変更するだけじゃダメで、ドメインコントローラーを降格してメンバサーバーにしてからやらなければならないのではないかと思ったら、ググればやり方が書いてある。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。