メンテナンスに関するその時々で旬なコストダウン技術情報を掲載しています。多くのお客様から「工数やランニングコストの削減につながった!」「こんな便利なものがあったのか!」など、大変好評をいただいております。B社様から、「排水ポンプのモーターから異音がするから見に来てよ」とご相談をいただきました。ポンプのメンテナンスパートナーと現地で実機を確認したところ、ベアリングの劣化が原因であると判断。B社様は新品に交換されたいご意向でしたが、納期が相当掛かるので、部品交換工事で済ませることになりました。ベアリング、シャフト、グランドパッキンを交換し、最後に芯出しを行い部品交換工事を終えました。ところがその2日後、B社様から、「部品交換してもらったポンプで、グランドパッキンの押さえ板のボルトが外れて異音がするからすぐ来て」とのご連絡。グランドパッキンの押さえ板の締め付けは、締めすぎるとグランドパッキンが焼き付けをおこすので緩めに締めていました。駆けつけ多少強めに締め、様子を見ていただくことになりました。対応したので、B社様にはたいへん喜んでいただきました。窓口:宗本(むねもと)・秋甫(あきほ)営業時間内2時間以内にお返事いたします。