迅速に手配して頂いて有りがたいです。それに高圧ケーブルも古いので同時更新。高圧ケーブル更新後に一括試験します。作業終了予定の午後2時まですること無いので、工事屋さんに断っていつものここに行きました。名古屋市内は大須にあります、アメ横電気街。ひやかしのつもりが、こんなのみつけちゃいました(上側の機器です)。使い方はこんなんです、とても便利そう。家内の喫茶店で高音質のソースを一日中流せます。それも自分で選曲して。儲かったらやろうか・・・・ブラブラしてランチ食べて戻ったら、すでに工事完了。結線作業は、高圧側から繋いでいきます(釈迦に説法ですが)試験中です、私はアース線は複数接続しています。試験終了後は安全対策に使用します。試験終了後は低圧側の配線から外します、そしてアース線を一本高圧リードにかませます。高圧リード線を変圧器から外せば絶対安全です。その後PASのGR特性試験です、終わると同時に電力さんが復電に来られました。責任分界点の接続は電力さんの責任で実施です。最後に高圧機器一括で絶縁測定した後、電力さんの開閉器投入⇒PAS投入⇒GRのトリップ試験でPAS開放⇒再度PAS投入で終了です。