感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、感度が定められております。実際に火災が発生した場合を想定した、下記のような作動試験(作動することを確認する試験)及び、不作動試験(作動しないことを確認する試験)の両試験規格を満足した感度となっています。<作動試験>1m当たりの減光率(公称作動濃度×1.5)%の濃度の煙を含む風速20cm~40cm/secの気流に投入したとき、30秒以内に作動すること。減光率15%光電式スポット型感知器は、1種、2種、及び3種に分かれており、1種が最も感度が鋭く(主に天井が高い場所などに使用される)、3種が最も感度が鈍い(主に防排煙設備の連動用として使用される)ものとなっています。2種は一般的に使用されるものであり、煙式の住宅用火災警報器も2種感度相当になっております。減光率とは、煙の濃度を数値化したものであり、その煙により単位距離あたりの光が減る割合を表します。1m当たりの減光率が10%の場合、1m離れた場所にある光がその煙により10%減光する煙の濃度を表します。関連するFAQ感知器はたばこの煙で作動しますか?差動式スポット型感知器はどのくらいの温度上昇で作動しますか?「公称作動温度」とは感知器が作動する温度ですか?夏場の暑い時期に「感知器故障」の障害が発生します。