カツもまぁまぁおいしかった。カツの上にキャベツが乗っている。大きなどんぶりにご飯がいっぱい入っていました。karataku正月の飾り付けをしました。午後くらいから雪がパラパラと降り始めました。降り積もり始めました。家の近くの坂道では車が滑りました。ハンドルが取られました。夜になっても降り続いています。電灯の明かりが雪に反射して、いつもより明るい感じがしました。karataku水が出ないという申告を受けました。現地に確認すると、凍結で水が出ません。2階の部屋で、部屋の周りは凍結防止帯がバリバリ動いていて凍結の形跡がありませんが、2階までの配管部分の凍結防止帯が働いていないのが分かりました。隣の部屋も気になったので、確認すると、隣の部屋も凍結していました。去年も、違う場所ですが、偶然的に隣の部屋の給湯器が凍結で故障するというパターンがありました。それは結果的に人為的な問題でしたが。あっ、今回も結果的に人為的なミスも重なっていました。最初の部屋は、凍結防止帯の電源コードの差込みが抜けていました。二つ目の部屋は、凍結防止帯の電源コード自体がPS(パイプスペース)にありませんでした。施工業者に電話して、なんとかしてもらうように依頼しました。人為的ミスで、屋根裏に電源コードが放置されていました。最終的に、一つ目の部屋は凍結防止帯自体が故障していて、温かくならないので、新たに凍結防止帯を敷設しました。隣同士の部屋には不運が付きまとうなぁと思いました。夜は、妻の強い要望により焼肉に行きました。母乳を与えていると、食欲があるみたいです。