クリエお知らせ「天井に給気口」って建築基準法的にはどうなの?「天井に給気口」って建築基準法的にはどうなの?2016年6月6日お知らせclie-webmaster詳細は恐れ入りますが「建築基準法」をご覧ください。商品に関してのお問い合わせは、従来通り受け付けております。お客様からお問い合わせ頂いた電話の内容をご紹介します。「天井給気口は建築基準法的には大丈夫ですか?」というものでした。一部抜粋)に抵触するのではないかということです。建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。上記のとおり、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設ける給気口は「換気設備を設けるべき調理室等を除く」とされています。それでは、なぜ?天井から給気するのでしょうか?給気は足元から?いいえ、天井からがベストです!「換気設備を設けるべき調理室等を除く」となっているにもかかわらず、建築基準法で定められているからでしょうか、飲食店においても排気は上から給気は下からで空気の通り道を作るのが常識と思われている方が多いようです。実際、風の道ができる訳ですから換気効率もいいと思います。良い換気効率は手放しでは喜べないデメリットも抱えています。外気との温度差は、夏に冷房中の部屋に熱い外気が入り込むより、冬に暖房中の部屋に冷たい外気が入り込む方が体は敏感に温度差を感じます。夏より冬の方がより身にしみて感じるのです。そんな冬に、なるべく冷たい外気を感じないようにするには・・・。温まった新鮮な空気を取り入れる。天井裏を空気だまりとし天井裏に取り込んだ外気を分散して室内に給気を行います。天井裏の空気だまりと混じり合わせることで、給気温度の上昇が若干期待できます。分散して給気することで局所冷却を防ぎます。寒冷地仕様もあります。汚れた空気だけを排気、温まった空気を逃がさない。換気効率を上げると、温まった空気まで逃げてしまいます。局所的に空気が汚れる厨房では給気口と排気口を近づける(ショートサーキット率を上げる)ことで、空調されない外気が汚れ、空気と一緒に屋外に放出されます。これにより冷暖房効率が上がり、外気負荷は軽減されます。足元の冷えは、寒さをより一層感じませます。天井面の暖かい空気と天井裏からの外気をミキシングして天井面に沿って室内に給気を行いましょう。同じ天井給気口でも真下に空気が流れるタイプのものは、冷気を頭から浴び体感温度が低く感じられてしまいます。天井裏って汚くない??「でも、天井裏って汚くないですか?埃とか気になりませんか?」このご意見はよくお客様から頂きます。新築物件ではない場合、天井裏から外気を取り入れることを躊躇されるお客様がいらっしゃいます。取付工事で飲食店様の天井裏を拝見することがありますが、埃が積もっている状態の物件に遭遇することはなかなかありません。飲食店様にとっては多少の埃でも気になるものです。そこで、クリエでは、天井給気口に活性炭フィルターを取り付けています。埃をキャッチし、脱臭・有害物質の除去も期待できます。ネットショッピングで交換用の活性炭フィルターの販売も始めました。メーカーで開発した活性炭繊維を当社製品用にカスタマイズし他社にはない優れた脱臭効果を実現しています。クリエネットショップYahoo!店T-55,56,57用(5枚セット)TM-58用(5枚セット)T-45用(5枚セット)T-60用(5枚セット)埃・臭いが気になるようでしたら、定期的な取替えをお勧めします。ページは、こちらです。製品やサービス、メンテナンスなど当社サービスに関するお問い合わせは電話、FAX、フォームからお気軽にお問合せください。お問合せはこちらから製品やサービスなどに関するお問い合わせは電話、FAX、フォームからお気軽にお問合せください。