2018年8月7日エアコン修理依頼を頂きました。「中(室内機)の機械から水漏れしてるんで、昨日から付けて(運転して)ません。」えっ?そうなんですか?当店で3年前にお買い上げのお客様です。3時間後のスケジュールから逆算して今なら間に合うと、片道1時間の距離を車走らせました。原因は、ドレン配管詰まり。除去の作業で、ものの10分。何より、依頼を受けて2時間以内に処置できたことが何よりよかったです。暑いので、運転してもらわないとね。これからも活躍してくださいね。2018年8月1日エアコン修理の修理依頼をいただきました。「エアコンのガスがないかも・・・」との故障症状での御依頼です。お伺いすると、「室外機が1分回って、止まる。