15:07印刷[CHW型]中継器のVC端子の配線について[CHP型]、[CHT型]火報用中継器を[CHW型]に交換しますが、VC端子に接続する配線が元々無い為、どのような処置をしたら良いか教えてください。線は配線されていません。中継器側でSC⇔VC間に渡りを取って下さい。渡りをしない場合は、「応答無し」障害が発生します。S・V電圧異常が発生しましたR型受信機にP型用の感知器を接続したい火災通報装置[HSDE型]の自火報連動用メッセージについて夏場の暑い時期に「感知器故障」の障害が発生します。