【注意事項】ミキシングバルブ出口側にはバルブを絶対に取り付けないでください。出口側で開閉または流量調節をする使い方はできません。過熱蒸気はご使用できません。流量表ミキシングバルブにとって重要な圧力は、静止時の圧力ではなく使用中実際に得られる作動時圧力(ランニングプレッシャー)です。等圧で給水温度から30°C上昇させた場合の出口開放時(背圧ゼロ)における流量です。●蒸気、給水の供給圧力が不等圧の場合は平均値で読み取ります。蒸気圧0、4MPa、給水圧0.2MPaの場合は、平均値の0.3MPaとなります。蒸気圧の値で表を読み、その流量を30倍して上昇温度で割ります。蒸気圧0.4MPaで表を読むと流量は98L/minです。そこで、98L/min×30(定数)/45°C(昇温巾)=65L/min作動時における圧力低下を考慮して0.8を掛けると約52L/minになり、これが予想される流量です。例)40°Cの温水を30L/minでタンクに供給したい。どの機種選定すればよいか。蒸気並びに給水供給圧力は、0.2MPa、水温は10°Cとする。答)140°Cの温水製造用として先ずTXF型を選定いたします。2流量表で作動時圧力0.2MPaの点から垂直に線を引き、交点を読みます。作動時圧力0.2MPaの時、58L/minTXF-3Sで作動時圧力0.2MPaの時、42L/minの流量を得ることができます。42L/min×0.8=33L/min供給圧力は0.2MPaですが、作動時に圧力が降下することを考慮し、TXF-3Sを選定いたします。Reserverd.。