上下水道・ガス・工業用水等の様々な分野にてその優秀性が認められて様々な用途で使用されています。高い耐圧強度を誇るポリエチレンパイプ内圧管は、設計圧力1.60MPaに対応できます。おいても安心で信頼性の高いパイプラインの構築ができます。4427-2007に基づき1.25を見込んでいます。Ratio)は管外径φDを肉厚tにより除した値です。高密度ポリエチレン樹脂製なので強靭です。高い内圧にも耐える性能を有しているため管自体を肉薄で軽量に設計することができます。ポイント02水密性の高いパイプラインを構築する継手システムポリエチレンパイプ内圧管の接続はバット融着、EFジョイントの方法を行うことで、圧送管に要求される高い水密性を実現しています。一定温度に加熱されたヒーターに接続するそれぞれの管の端部を密着させ加熱融解し、その後融解した端部同士を圧着することによって、ポリエチレン樹脂が一体化して接合されます。バット融着部のポリエチレンは母材と同等の強度を有します。EFジョイントパイプの接合部に挿入したEFソケットに通電し、樹脂を融着して接合する方法。パイプと継手が一体化するため、接合部の強度に優れます。おいても信頼性が高いパイプラインを構築します。製品をさがすポリエチレン管の性能や使用用途から製品をご案内します。