TXU-215/320/425ホース洗浄用ユニットTXU-215/320/425は給湯と給水を混合して適温水を作り工場などにおける床や機械のホース洗浄を行う温水混合ユニットです。215.320はホース先端にウォータースプレーガンを取り付ける事ができます。ミキシングバルブ(RADA215.320.425)は日本水道協会の認証品です。※蒸気と給水の混合用ではありません。温度差は約50°Cで、出湯温度と給湯、給水の各々の温度差が15〜35°Cあること。■1日の使用時間は、1〜6時間であること。■水道水または飲み水に可能な井戸水をご使用下さい。温泉水はご使用になれません。40L/Minが装着されています。その他ノズル(20、30、60L/Min)はオプションです。オプションミキシングバルブは、給湯、給水温度をそのまま吐出することは出来ません。洗浄工程で高温の給湯温度が必要な場合は、給湯側を分岐しホースカプラーに変更することにより、給湯温度での洗浄ができます。混合水と給湯のみを同時に使用する事はできません。取り付け調整や点検が容易にできる位置に取り付けてください。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置はお避けください。ユニットの給湯および給水入口には元弁(保守弁)を取り付けてください。(TXSU型は付属しています)取り付け方向は、ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になり、入口側が上部になるよう取り付けてください。ユニットに各々の配管を接続する際、無理な圧力のかからないように注意してください。給湯と給水の入口を確認してください。標準は、向かって左が給湯、右が給水です。左右逆接続する場合は、注文時に御指示ください。Reserverd.。