(PA感知器)を接続する場合は、下記の様に使用する中継器が分けられます。接続する感知器に応じて中継器をご使用ください。中継器(火災監視用)【CHW-K8】を使用し、終端設定は終端器【TE-RH】を設置します。一般感知器の回線が1回線の場合は、中継器(火災監視用)【CHW-KL】も使用可能です。【CHW-K4YP】(※1)を使用し、終端設定はPA感知器による終端設定(PA感知器をその回線の末端に設置する場合)、または終端抵抗(※2)の設置が必要です。(※1)【CHW-K4YA】と【CHW-K4YP】はHRN-AA□シリーズ、HRO-AA□シリーズ、HRO-AB□シリーズ、HRO-AC□シリーズには接続できませんのでご注意ください。R型受信機の互換接続の詳細についてはR型システム互換表をご参照ください。【CHW-K4YP】の場合は20kΩ抵抗(1W)となります。上記の1、2の中継器は使用できません。専用の中継器(火災監視用)【CHW-K4P】を使用し、終端器【TE-RH】、または終端抵抗の設置(※3)が必要です。