最高温水温度90°C中・高温水でのウォータースプレーガンによる工場等の機械、装置、床の洗い流し作業用に。●一時先止め式ホース先端にスプレーガンを使用した洗浄作業ができます。作業終了後は逆流防止のため必ずタンデムボール弁を閉めて下さい。●安全ミキシングバルブは、水が流れてからしか蒸気が流れない水先行のメカニズムですから、断水時にも蒸気が噴出することはありません。●メンテナンスミキシングバルブRada203ALIIは、シンプルで頑丈な構造です。損耗部品のパーツ交換で永くご使用戴けます。0.2MPa【注意事項】スプレーガンを使用した洗浄には給水並びに蒸気圧は、最低0.2MPa程度の圧力が必要です。過熱蒸気はご使用できません。サーモスタット構造ではありません。蒸気および給水はたえず一定にコントロールしてください。40L/Minが装着されています。その他ノズル(20、30、60L/Min)はオプションです。火傷防止用断熱ジャケットスチーミックス・タンデム型の蒸気側配管に取り付けることにより、熱エネルギーの拡散を防ぎ、また火傷防止に効果があります。従来の板金カバーではバルブのメンテナンスの際に専門の作業者による解体・再施工が必要でしたが、断熱ジャケットは簡単に着脱可能なため、メンテナンスが容易に行えます。蒸気ドレン抜きセットストレーナーからドレンを排出するドレン抜きセットです。取り付けブラケットステンレス製のブラケットです。取り付け調整や点検が容易にできる位置に取り付けてください。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置はお避けください。ユニットの蒸気および給水入口には元弁(保守弁)を取り付けてください。(TXSF・TZF型は付属しています)取り付け方向は、ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になり、入口側が上部になるよう取り付けてください。ユニットに各々の配管を接続する際、無理な応力のかからないように注意してください。蒸気と水の入口を確認してください。標準は、向かって左が蒸気、右が給水です。左右逆接続する場合は、注文時に御指示ください。蒸気配管について横引きの蒸気主管の要所及び管末で蒸気ドレンを排出してください。スチーミックスを蒸気ドレン抜きの代わりに使用しないでください。蒸気主管より立ち下がる蒸気管の枝取りは必ず上取りしてください。(図3)立ち下がる蒸気管が長い場合は、SUSフレキホースなどを使用し、蒸気管の熱膨張・収縮の繰り返しによるユニットからの蒸気漏れや部材の破損防止にご配慮ください。Reserverd.。