・自作井戸のページはこちらKさん編太陽光発電のページ電気工事士のKさんによる自作の太陽光発電システムです。太陽光発電の自作には、感電事故や火災、パネルの落下等の危険が伴います。自作される方は細心の注意を払いすべてに於いて自己責任にて行って下さい。30vを超える電気工作物を扱うには電気工事士の資格が必要です。独立電源システム追加(ページ下の方)千葉県内にお住いのKさんに許可を頂きKさん編太陽光発電のページを作りました。12kwは発電変換ロス踏まえてのもの。(メーカー計算値による)このパネルはエイタイジャパン��エコテクショップにて購入、この会社は全量買取などの大きなシステムの設計、販売も行っている。パネル(単結晶200w)8枚、1.6kw今後EBバッテリーに蓄電し家庭内の電力は出来るだけこちらを使い余剰売電量を増やす。このパネルもエイタイジャパン��エコテクショップにて購入。C形鋼(Cチャンネル)を加工して屋根と固定。Lアングルは架台の縦柱。屋根に穴を開けずにC形鋼をボルトで締付けて固定しているガルバリウム屋根の形状。中国のトリナソーラー製太陽光パネル多結晶250w、48枚。このパネルはエイタイジャパン��エコテクショップにて購入、この会社は全量買取などの大きなシステムの設計、販売も行っている。大量の太陽光パネルに簡単に穴をあけられる工具トップ工業ハンドパンチ20�s弱ある太陽光パネルを安全に屋根に上げる為に足場単管バイプで作った即席階段を設置。太陽光パネルと架台の固定部分1本のU字ボルトで上下2枚のパネルを固定している。ユニクロメッキ部分はローバル(常温亜鉛めっき)で塗装。換気扇はサーモスタッドとリレーを使い波板防風内の温度が上昇してくると稼動する。東側には鍵付き扉を取付けメンテナンスもし易い。パネルからパワコンまでの3.5sqの4芯ケーブル。約40kgのパワコン設置の為に足場を設置。寿命を延ばすためにケース内に設置。このパワコンケースもKさん自作、アルミ複合板とアングルを使い製作。パワコンはオムロン製KP44M-J4とKP55M-J4合計9.9kwの余剰売電システムこのパワコンもエイタイジャパン��エコテクショップにて購入、この会社は全量買取などの大きなシステムの設計、販売も行っている。家までの引込み線が8sqだった為14sqに引き替え。自作パワコンケースに取付けた換気ファン。ファン専用のミニ太陽光パネルから電源を取り、パワコンに負荷がかかる日中のみ勝手に動く、太陽と連動して動作する仕組み。自作とは思えない出来栄えのパワコンケース。パワコンの表パネルを外したところ。5.5kwのパワコンには250wパネルを9枚直列×3系統、計27枚を接続し4.4kwのパワコンには250wパネルを7枚直列×3系統、計21枚を接続。配線はプルボックス内でまとめ、3.5sqケーブルでパワコンに接続。パワコン電圧チェック完了。直流ブレーカー3ヶに接続し1ヶは接続せず自作パワコンケースに取付けた換気ファン専用のミニ太陽光パネル。(上記参照)右のスペースに売電用メーターが付く引き込み線も太い14sqになるので準備しておく。透明な被服は紫外線に弱いのでビニールテープを巻いておく。売電メーター設置完了。ブレーカは既存ブレーカボックスの脇に設置し自立運転用コンセントも一緒に設置。既存のブレーカボックス。既存の漏電ブレーカの一次側に逆接続可能型漏電ブレーカを接続。Kさん宅の薪ストーブ、いい感じです。ネコちゃんは特等席で日向ぼっこ綺麗にパネルが設置されています。(Kさん撮影)kさんのお宅のお邪魔するとロハスな感じでツイツイ長居してしまいます。独立電源(オフグリッド)---------------下記はEBバッテリーに蓄電し家庭内の電力は出来るだけこちらを使い、余剰売電量を増やす為の独立電源システムです。エイタイジャパン��エコテクショップからモニターとして提供を受けた独立電源用パワコン。独立電源用パワコンの下部。定格出力2000w蓄電電圧DC48v最大入力電流80A定格出力AC100V独立電源用パワコンケースも作成。右側が独立電源用パワコン。独立電源用パワコンの配線完了。太陽光パネル(単結晶200w)8枚、1.6kwに独立電源用パワコンを接続し、EB160バッテリーを4個直列で48v、160Ahの蓄電独立電源システム。太陽光9.9kw分の電流を流すと60Aブレーカーでは落ちるので、200V50Aの10KVA契約ブレーカーに変更。右側のボックスには独立電源パワコンからの漏電ブレーカー100V20Aを追加。機能付き全自動バッテリー充電器で中古バッテリーを復活させて蓄電に活用する予定。この独立電源システムで家庭内のIHクッキングヒーター(単相200V)とエコキュート(単相200V)、冷蔵庫(100V)を除く全ての電力をまかなっている。エイタイジャパン��エコテクショップからモニターとして提供を受けた独立電源用パワコンは多機能でチャージコントローラーとインバーターが合体した様な物で太陽光パネルをこのパワコンに接続すればバッテリーに充電しながら100vを出力し、しかもバッテリーが満充電時にはバッテリーからではなく太陽光パネルからの電力をそのまま100vに変換するのでバッテリーのサイクル寿命を伸ばす事が出来る。(一般のパワコンの自立運転機能の様な感じで、電力が足りない時にはバッテリーからも電力をまかなうようになっているとの事。充電する時間も設定できるのでオール電化の家庭などは安い夜間電力で充電も可能。すごい機能満載の独立電源用パワコンです。エイタイジャパン��エコテクショップまで要問合せ。下記は以前Kさんからお話をうかがった時のものです。今回千葉県のKさんは売電で有利な9.9kwの余剰売電システムを構築すべく、色々お話を伺えました。パワコンはオムロン製の5.5kwと4.4kwのパワコンを使用し、パネルは中国製250wを48枚での12kwシステムを構築中との事(出力は9.9kw)。向け取り組んでおられます。)から認証されたパワコンとの組合せしか申請できないらしく、今回はトリナソーラーのパネルを使用し、パワコンはオムロンの組合せで申請中。申請は色々な書類、手続きなどかなり苦労されている様です。このパネルメーカーはJETの認証を受けているので設備認定の申請は比較的簡単に済んだようです。オムロン製パワコン、及び中国製パネルは当方もお世話になったエコテクショップのエイタイジャパンさんから購入されました。☆またKさんは電気工事を本業としており、今後太陽光発電を自作しようとしている方への注意点とアドバイスを頂きました。�@太陽光発電を自作する場合、普段から電気工事を行ってるなどある程度の知識・経験がいる。�A直流の電気は体内を通電すると離れない為、42Vで死ぬ事がある。(低圧電気取扱い講習を受けると勉強になります)�B補助金申請に限らず、全てを自力で調べる能力を必要とする。�C補助金申請はほぼ専門の業者が代行するもので一般人の申請を想定していない。(今後もそのスタンスだそうです)�D各パネルメーカーが推奨する架台を使用し、メーカーが行っているセミナーに参加して施工IDを取得した者の施工証明が無いと10年のシステム保証は受けられない(25年出力保証は別)「僕は自作架台でセミナーも受けてないので自己管理します。�E自作架台で設置する場合は「法廷耐用年数(17年)の間責任を持って管理する」という誓約書を書いてJ-PEC(太陽光普及拡大センター)に提出する。�F太陽光の考え方(公共の認証機関)は「パネルありき」ということだそうです。)にメーカーが届出してあり認証されている組合せのみが認められる。電気工事は常に火災と死に近い物だという認識が必要です。**また、全量買い取り制度を自分で行った方の中にもリスクを訴える人は多くいます。◎架台が風で破損した時に他人の物を壊したまたは怪我をさせた。◎自然災害などで地区停電が起きたけど、太陽が出ていて晴れた為、太陽光発電のみが稼働して三相の相バランスが崩れ、工場などの設備が破損・停止・火災など。(国産でないパワコンを使用した場合)◎メンテナンス・囲いが不十分で敷地に入った人(子供)が感電。最初の「風で物が破損」以外は「かもしれない」の話だったと思います。項目が多くて参ってしまいますが、この全てが分かっていて「普通」な世界と考えるものだと認識しています。国から補助金を貰うという事は「あなたの作った発電設備が安全に電気を作れるものである事を国が認定します」という意味合いがあるので審査は厳しいのです。あと、販売店さんも今回のケースは経験が無かった為、知らない事が多くありました。パネルとパワコンの組み合わせは全量買い取りの場合は関係なかったみたい。この後に待っている「東京電力」の申請もどうなることやらです。今回はパネルとパワコン合せて180万位掛かりました。10kw以上のシステムにして、全量買い取りの場合はもっと安くパネルを買えると思います。正直な所、補助金無しで全量契約とどちらが良かったか答えは見えていません。価格だけでなく開始時期や東電から請求される幹線工事の金額も考慮する必要があるので。K様からの情報は以上ですが、また有意義な情報が入りましたら追加していこうと思います。-----Kさんから教えて頂いた耳寄り情報まず大規模太陽光発電を自作されている方のブログhttp://ameblo.jp/morrow0717/entrylist.html単管パイプを使った架台の作成や、地中に基礎を打たずに単管パイプを固定する方法など敷地が確保できる方には耳寄りな情報です。GTスパイラルhttp://www.icm.co.jp/product/new/spiral_1.htmlやGTスパイラスの代わりに単管パイプ用固定ベースに単管パイプを溶接して地中に埋めるなど今後の参考になりました。その他、太陽光パネルに簡単に穴をあける工具トップ工業ハンドパンチなども紹介されていて数多くパネルに穴を開ける必要のある時には良さそうです。バッテリーの激安店http://sekiyabattery.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=866786&csid=02013年10月の価格でEB120(19000円)、EB140(21500円)、MF150(23500円)などバッテリーの構造の違い、特性の違いが分かり易く説明されているページ。Yesterday:。