生ずる損失及び無負荷電流を測定する。無負荷損及び無負荷電流は、一つの巻線に定格周波数で、基準タップで測定を行う場合は基準タップ電圧を、基準タップ以外で行う場合はそのタップ電圧を加え、他の巻線をすべて開路として測定する。三相変圧器の場合、三脚に対してできるだけ対称な正弦波電圧を加えるように巻線を選定し、試験電源へ接続する。電圧の読みは、平均値電圧計による。この平均値電圧計は同一平均値の正弦波実効値で目盛られたものを使用する。この平均値電圧計の読みをU′とし、同時に実効値電圧計を平均値電圧計と並列に接続し、その指示値をUとする。場合の電圧測定は、中性点引出しのY結線及び千鳥結線の巻線を励磁する場合、線路端子と中性点端子間で行う。電圧波形はU′とUの読みの差が3%以内であれば問題ないが差が3%以上のときは注文者と製造者の協議事項とする。電圧計の読みに顕著な差がなければ換算損失P0は、次式により算出する。P0=Pm×(1+d)・・・(2.41)Pm:無負荷損測定値d=(U′−U)/U′(通常、負値)無負荷電流実効値を無負荷損と同時に測定する。三相変圧器の場合、三相の読みの平均値をとる。特性の算定(1)電圧変動率の計算(NK検査要領)(拡大画面:26KB)なお、上記の算式において、P75は絶縁の耐熱クラスA、E及びBのものに適用し、P115は絶縁の耐熱クラスF及びHのものに適用する。無負荷試験から求めた無負荷損と、インピーダンス試験から求めた基準温度に換算した負荷損とにより効率算定を行う。規約効率算定式を参照のこと。裕度とは、規定値と試験結果の差異の許容できる範囲をいう。1273−90の裕度を示すと次のとおりである。変圧比(N):50kVA以下は指定変圧比の±1/20050kVAを超えるものは指定変圧比の±1/100インピーダンス電圧(E2):保証値の±1/10他にも規定はあるが船舶用として関連性が薄いので省略する。特性実測の一例を表2・14に示す。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。