03-5833-4061までどうぞ。長寿命5年バッテリ・10年寿命ファン・電解コンデンサなど、高信頼の部品を採用した100V入出力小型UPSです。シリーズよりコンパクトサイズで容量・操作性を向上しています。シリーズは、コンパクトな収納性、常時インバータ方式で長寿命5年バッテリ、10年寿命ファン・電解コンデンサなど高信頼の部品を採用し、メンテナンスバイパス機能を搭載した100V入出力小型UPSです。豊富なラインナップ1~5kVA、据置/ラックマウント兼用タイプです。薄型ラックマウントタイプ1・1.5・2kVAは2U、3kVAは3U、5kVAは4U。従来機種よりも省スペースを実現しました。自動/手動バイパス機能装備で高信頼です。停電時には無瞬断でバッテリ運転に切り替えます。●ホットスワップメンテナンス出力を停止せずにバッテリ交換が可能。2系統の出力コンセントを、オン・オフに時間差を付けて制御できます。ストレージとサーバの同時バックアップにも活用できます。ファン・電解コンデンサは10年寿命タイプを搭載。有償オンサイト保守サービスにご購入後10年間加入できます。超長寿命10年バッテリ搭載のリチウムイオンタイプをラインナップ。詳しくはカタログをご覧ください。自動/手動でバッテリ寿命を診断します。カードとの連携によりバッテリ余命の診断も可能です。カードを組み込むと、自動運転・スケジュール運転、メール・トラップ通知、シャットダウンコマンド送信など、通常UPS管理ソフトを併用しなければならない高度な管理がUPS単体でできます。これにより、独自OSサーバやネットワーク機器など、ソフトがインストールできない機器の管理に威力を発揮します。VMwareなどの仮想サーバおよび高度な処理にはUPSS-SDBRシリーズが併用できます。-10°C~55°C対応。空調がない/冷蔵倉庫内などの厳しい環境下でもご使用いただけます。※高温環境下ではバッテリ寿命が短くなりますのでご注意ください。●NEMA規格など各種コネクタ対応2kVA・3kVA端子台タイプ、5kVAは各種出力コネクタや分岐ボックスを取付可能です。組み合わせる事も出来ます。詳しくはお問い合わせ下さい。接続調整・ソフトインストール作業を承ります。出荷時100V)※出力電圧は±5Vの範囲で調整できます。出力電圧を調整した場合でも交流入力の電圧範囲は変わりません。2kVA・3kVA端子台タイプ、5kVAは入出力コネクタを変更することが出来ます。こちらをご参照ください。バックアップ時間は負荷機器の容量によって異なります。(設定で変更可能)※出力電圧は±5Vの範囲で調整できます。関連製品:UPSS-X2トップページ|ソリューション|製品紹介|サービス一覧|ダウンロード|会社案内|サポート・FAQ|お問い合せ|旧機種アーカイブ|サイトマップ。