外的力が加わらないようにしてください。0.5mm2は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。diameter(Approx.mm)許容電流Allowableampacity(A)4○6.66555○7.17546○7.79047○7.79548○8.6100410○9.7120312○10.0140314○10.5155315○11.0165316○11.0175320○12.5210324○14.0255214.026522526○14.0275230○14.5305240○17.0405250○18.5490260○20.05901○は在庫品です。30°C、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。30°C以上の場合には、下表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。より算出した値であって、保証値ではありません。ofconductors在庫Stocks2○3○4○2.76077.07077.6857○8.21056○8.912067○8.912558○10.0140510○11.5170512○11.5190414○12.5220415○12.5235416○13.0245420○14.5305424○16.5365316.5380326○16.5390330○17.0435340○20.0580350○22.072026024.085027026.0100027.48012○3○7.895124○8.5115125○9.314096○10.016587○10.017578○11.5190710○13.0240712○13.5275614○14.5315614.533561516○15.0355620○17.0440524○19.053052519.055052619.0560430○20.0640440○23.085045025.5104036028.012503○は在庫品です。30°C、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。30°C以上の場合には、下表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。より算出した値であって、保証値ではありません。