契約ブレーカーが落ちる。電池を備えていました。ブレーカーが落ちるといっても、落ちるのは契約ブレーカー・・・基本的に使いすぎ以外あり得ない。お客様契約は50A自宅用分電盤としては50AのELB(実質100A)店舗用分電盤は40AのELB(実質80A)トータルで使い過ぎなら契約ブレーカーが落ちる事は間違いない。分電盤の蓋を開けると、銅バーへは障害は無さそうでしたが埃が溜まっていたため、清掃から。清掃後はクランプリークテスターにてリーク電流を測定。1.42mAと問題は無いようです。(漏電は認められない。150W(1.5A)R側、その他1A以下。下で落ちているとお客様よりお聞きしました。ブレーカー結線の緩み抜け確認。