今日は水力発電所の改修工事に伴う竣工検査を依頼され行ってきました。有効落差243m、使用水量3.1m3/sec、出力6200kWのペルトン水車1台の発電所です。小形の割には、落差が大きいので出力は大きいです。依頼された検査は励磁機取替に伴うケーブルの耐圧試験です。3.3kVCVケーブルに試験電圧直流10350Vを10分間印加しました。発電所近くの渓流です。ほとんど人も入らない山奥の渓流です。透きとおった水が美しい。自然にとけ込んだ水力発電所を目の当たりにすると、水力発電は本当の再生エネルギーのエースだと思います。樹木を伐採し、山を切り開き、広大な禿げ山に波打つように設置された太陽光パネルを見ると、とても環境に優しい自然エネルギーとは思えません。