中心に大阪府全域が対応エリアとなっております。大阪狭山市にて台風で雨漏りしたお客様の屋根の点検を行いました...大阪狭山市にて台風で雨漏りしたお客様の屋根の点検を行いました大阪狭山市にて室内の壁際から雨漏りしてきたお客様の無料点検にお伺いいたしました。お客様から雨漏りの状況を詳しくヒアリングさせていただいたところ、以前から少し雨漏りしていたようですが、台風21号の後から雨漏りがよりつるようになったそうです。雨漏りの箇所は室内の壁際からです。壁際の外側は隣の家と接しており、隣の家から水が回っていると言う事は考えにくいので、おそらく屋根から雨漏りがしているのではないかと考えました。写真は外から雨漏り箇所の付近を見させていただいた写真ですが、お隣の家と家がつながっている箇所です。このような場所は雨漏りがしやすい箇所といえます。以前に外壁のメンテナンスに金属サイディングを貼っておられますが、こちらの雨仕舞も気になります。屋根に登って点検を行いたいと思います。雨漏りの点検では、お客様にお話をしっかり聞かせていただいき、その後にの調査を点検をさせていただきます。外部の点検である外壁や屋根に上り詳しく調査をさせていただいております。雨漏りがあった壁際の上の屋根です。このように屋根と屋根があり取り合いが複雑になっている屋根は雨漏りがしやすいです。新築時はもちろん雨漏りしませんが、今後のメンテナンスを定期的に行っていないと雨漏りしているケースが多いです。赤丸の部分の壁の取り合いは、メンテナンスがされておらず、雨漏りしてもおかしくないような状態でした。こちらの谷部分の漆喰もメンテナンスが必要な状態です。赤線の部分は漆喰が詰めてありますかが、かなり劣化しているようです。漆喰と漆喰の間の谷の板金もかなり劣化しており錆びている部分も多く見受けられました。谷からの雨漏りもよくあります。谷の部分で雨漏りしているケースが谷瓦よりも漆喰が前に出ているケースです。漆喰メンテナンス時に古い漆喰を取らずに上から漆喰を塗り重ねることによって、谷瓦よりも厚みが出てしまうのです。本来は谷瓦よりも漆喰は内側に入っている必要があります。雨漏り補修としてコーキングの補修を行っているケースもよく見かけますが、コーキングの打ち方によって雨漏りがひどくなるケースもありますのでメンテナンスの方法にはご注意が必要です。谷板金は以前、塗装をされていますが、塗膜がめくれたりサビが発生しているので、谷のやり直しの際に交換することをお勧めします。ステンレス製やガルバリウム製のものがありますので、長期間安心です。雨漏り箇所から離れた付近ですが、棟瓦や漆喰もかなり劣化しているので、雨漏りしにくいポイントですがこちらも補修されている方が長期間で安心です。反対側の場所の室内には雨漏りは発生しておりませんが、屋根裏に雨漏りがしていることもあります。雨漏り部分をだけを直すか全体を直すかはお客様と相談させていただきます。まとめ写真下の赤丸の部分が雨漏り発生箇所ですが、壁際付近の雨仕舞をしっかり修正してやることと、谷から壁際に水が流れ込みますので片側の谷の補修をすることで、雨漏りが解消されると思います。念のために、棟やその他の谷も補修された方が良いかと思われます。今回の点検の内容は、写真を見てもらいながらご説明させていただき、どのように補修を進めていくかをお客様と相談して決めたいと思います。最低限の補修や長く住まれる場合のプランなど複数ご提案させていただきます。このような屋根の屋根の点検はもちろん無料で行っておりますのでお気軽に街の屋根屋さん大阪松原店にお声掛けください。東大阪市にて台風の影響で屋根棟瓦飛散!瓦屋根修理のお問合せ東大阪市より屋根修理のお問合せを頂きました。以前の台風被害のお問い合わせがまだまだ入っております。今回のお宅の被害は、台風により屋根瓦が飛散してしまった。屋根修理希望のご連絡を頂き現地の点検を行いました。和泉市にて屋根修理依頼!台風でカラーベスト棟板金、破風部が破損こんにちは(*^^*)街の屋根やさん大阪松原店です。2020年早くも1か月が経ちますね。今年はもっと、皆様のお悩みや知りたい情報を分かりやすく発信して行けたらと思っておりますので、少しでも参考になれば幸いです🎵今年もよろしくお願い致します!...........その他のブログ一覧はこちら9時~18時まで受付中!!0120-306-9132020年2月(9)2020年1月(7)2019年12月(17)2019年11月(10)2019年10月(12)2019年9月(16)2019年8月(11)2019年7月(39)2019年6月(38)2019年5月(28)2019年4月(23)2019年3月(23)2019年2月(29)2019年1月(18)2018年12月(23)2018年11月(6)東大阪市雨漏り被害で修理依頼!瓦のズレと割れが原因の様です東大阪市軒天のボード飛散とシーリングの劣化補修のお問合せです堺市西区上野芝にて屋根の劣化の為今回塗替え工事を行いました。