:1)环境含尘浓度(≥0.5μm尘埃):85000粒/l。190Pa,最大按80%额定风量运行,P2=152Pa。152+(-60)=92Pa的压力。220Pa,最大按80%额定风量送风,P3=176Pa。176-(-60)=236Pa的吸力。0.2mm(这是辅助密封面),周长1.6m。0.3~0.5,设取0.4(5)。正压腔为+1Pa,即下垫缝隙压差。196Pa,因为排风量小于80%额定风量。1×L(6)Pa,L为管长。-60Pa时(ABSL-4剖解室)时,算出管内流速应≯8.1m/s,则接管应有≮4.1cm2截面。当室内为-30Pa时(BSL-3),允许流速≯10m/s,则接管面积只要2.8cm2。