以下の操作1~3の手順で復帰操作を行ってください。操作1すべての器具の元栓を止めます。その際、使っていないガス栓は閉まっていることを確認してください。お湯の蛇口を開けると、給湯器が作動しますので使用しないようにしてください。メーターガス栓は、閉めないで下さい。操作2復帰ボタンを押します。赤ランプが再び点滅し始めます。約1分間お待ち下さい。(ACガス止からの復帰は約3分です。)この間にガス漏れがないか確認をしています。この間にガス器具を操作してしまうと、ガス漏れと判断されて復帰できませんのでご注意ください。操作31分経過後に、再度マイコンメーターをご確認していただき、赤ランプの点滅と「ガス止」表示が消えていればOK。操作1で閉じた器具の元栓を開ければ、お使い頂けます。以上の操作を行っても復帰できない場合は当社まで、ご連絡下さい。