Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries梅の開花ここ2,3日暖かい日が続きます。我家の梅も数日前から開花寸前で足踏み状態したが、今日はついに開花し始めました。今日の午前は80km程離れたお客様の年次点検でした。古いケーブルですが絶縁は良好です。5000V1分G方式で印加。今日の年次点検に協調し、昨年の年次点検で接地抵抗の測定不良があった接地端子を取替えました。昨年の接地抵抗測定で短絡バー取外し、接地抵抗を測定したところ、接地リードのクリップの仕方で接地抵抗が大きく変化してしまいました。ちなみに今日100Vメガーで測定してみたら接触場所によっては20MΩもありました。銅の表面に発生する緑青は絶縁物のようです。配電盤パーツの接地端子ユニットを購入し取替えました。取替前でも接触部は問題ないので接地抵抗的には問題ないのですが、この状態では肝心な接地抵抗計での測定が出来ません。キュービクルも経年で各パーツや配線が老朽化してきていますが、簡単にキュービクル取替というわけにもいきませんので取替可能なパーツはことあるごとに取替えてゆきたいと思います。