先日の事故電流のエクセル計算の続きです。1つの事業場のOCRの現状整定にてチェックしてみました。黄色のセルがエクセルで計算された各事故点での事故電流です。上の行が受電点、下の行がキュービクルの母線です。この例ではケーブルのインピーダンスが小さいので、受電点とキュービクルの母線での電流は同じでした。橙色のセルの数値は、OCRやヒューズの特性カーブ表から拾った動作時間です。0.04秒、時限要素は0.07秒です。150%過負荷時では瞬時は不動作、時限は0.3秒です。トランスの2次側の短絡事故時はTr1は瞬時動作、時限は0.07秒、Tr2は瞬時不動作、時限は0.18秒で動作します。Tr1LBSのヒューズはOCR動作より早く動作しますが、Tr2のLBSヒューズの動作時間が0.5秒でOCRが先に動作してしまうことがわかりました。この問題は、この表で計算してみて初めて分かったのですが、表の自動計算を利用して、カットアンドトライの手法でOCRのタップとレバーを変更し、OCRとLBSヒューズの動作時間が協調できる値を求めることができました。今までは、上位の協調については神経を使っていましたが、下位の協調についてはほとんどノーマークだったので、早速、この表が役に立ったということです。この表にはありませんが、トランス二次側のMCCB出口の短絡事故時のブレーカーの遮断時間についてもヒューズより先にトリップするか、LBSヒューズより下位についても検討が必要です。作りかけで、突っ込みどころ満載ですが、もし、参考になるものがあれば参考にしてください。前後しましたが上の表が電力会社の変電所のデーターです。こちらの表で電力会社のOCRの動作時限がわかるので、事業場のOCRとの協調が取れているか確認できます。サブ変電所や、トランスの一次にVCBがある事業場などでは無理ですが、せめて受電用のVCBが1台の事業場について、汎用的に簡単に使える表ができればと思っています。