レッカー車を使っての高所作業。あいにくの雨で一時は足場も悪く、見ているこちらがドキドキ。無事怪我もなく、1番高い棟まで上がりました!1階から2階の床下を見上げる。梁を910�間隔に四角く組んで、下地の合板を貼っています。建つと迫力があるなぁ。杉の木は新築の時点でもなんだか落ち着きを感じさせます。小屋裏収納からの見晴し。均等に配された木組みが、また良いです。屋根と壁で覆われてしまうのがもったいないなぁ。仕方ないけど...ご主人のご両親が遠く五泉からお越し下さり、お昼過ぎからずっと現場を見守ってくれていました。この日の為に頼んでいた紅白饅頭を職人さん、近隣の皆様にも配ってらっしゃいました。昔は上棟式で餅撒きだ!なんて言うと飛んで拾いに行っていたものですが、最近めっきり少なくなってしまいました。魚沼の実家が田舎という事もありますけども、何かこういうお祝い事っていいですよね。そんな事を感じながらおいしく頂きました。ありがとうございました。Tuesday中を覗いて見てみたい0今日も暖かい一日でしたねすくすくと育つ自宅周りの雑草達をどうにかせねばと思いつつ、見て見ぬふりを...でもさすがにひどい有様だったので、今日少しだけ草むしりしました。こまめに手入れしないとだめですね、はい。Iの基礎の型枠が外れました。内部のスラブとの設置面にやや「ジャンカ」と呼ばれる隙間がありました。コンクリートを流し込んだ後、固まる前にセメントペーストだけが型枠と土間スラブの隙間から流れ出てしまう為、特に立上り下部に出易い症状です。外周部には全くなかったのでジャンカ部分からの劣化はあまり心配いりませんが、もちろん埋めた方がいいので補修用のコンクリートで埋めてもらうよう指示をしました。型枠の中は見えないので、外してみるまでは状況が分かりません。土間スラブに通した配管から写真右下の外側へ抜け、写真奥の道路へ向かって排水が流れるように勾配をとりながら管を設置、埋めていきます。Thursday立ち上がりコンクリート0昨日は一昨日打設したスラブコンクリートの上に内部型枠を設置。今日はもっと雨が降るかと心配していたんですが、なんとか持ちこたえて一安心。立ち上がりのコンクリート打設を無事に終えました。板と板の隙間にコンクリートを流し込みます。画面やや左にある長い鉄の棒がホールダウン用アンカーボルト。柱と基礎をしっかりと繋いで、地震の揺れなどで柱が引っこ抜けるのを防ぎます。そのやや右上と右下にある短い鉄の棒が土台用アンカーボルト。ホールダウン用と同じく、土台が浮き上がるのを防ぎます。コンクリートを流した後。今日の現場指示としては、(1)アンカーボルトの設置し忘れが1箇所あったのですぐに設置してもらう。(2)人通口があるべき場所にコンクリートを流してしまっている。板と板の間の部分です。本当は通れるようにコンクリートは流しませんが、先に流してしまっていました。後から板を差込んだのでこのような状態に。固まってからしっかり撤去してもらいます。I現場の基礎配筋検査でした。捨てコンクリート:鉄筋と型枠を正確に施工する為に打つコンクリートで、強度はない�鉄筋を組む�外周部のみ型枠を組むと、今日の時点でここまで進んでいました。周りを囲っている板が型枠です。(通称JIO)の検査員による検査が行われました。図面通りに施工されているか、施工ミスはないかどうかを念入りにチェックします。合わせて私も図面と見比べながらチェックをしました。今回の検査で指摘を受けたのは�地面の防湿シートと鉄筋の隙間を確保するスペーサーが地面に埋まっていて、所定の隙間を確保できていない場所がある写真のように、めり込んで下がってしまっています。隙間が確保できていないと鉄筋が外部からの湿気で錆び易くなってしまい、その分強度が保てないため隙間の寸法が建築基準法で決まっています。しても鉄筋の上に乗って作業をしなければいけないので、だんだんと下がってしまったのでしょう。スペーサーの位置を変え、鉄筋をしっかり持ち上げてもらえるよう是正指示を出しました。�型枠と鉄筋の隙間を確保する為のスペーサーが横向きに設置されている写真の星型の物がスペーサーです。上の3つが横向きになっていますね。下は縦向きに直した後です。このスペーサーも鉄筋と型枠の隙間を確保する為の物です。横向きに設置するとスペーサーの下にコンクリートが流れにくくなってしまうので縦向きが好ましい、との事で指摘を受けました。後々職人さんに聞くと、これは縦横兼用のスペーサーで施工不良が起こりにくい物だよ、という事が判明しました。確かに今まで見たことない形状で、最小限の形状になっています。ひとつ勉強になった�人通口があるべき場所に設置されていないこれは単純なミスでした。図面通り設置するよう是正指示を出しました。�図面と寸法が違う箇所があるこれは私が図面と見比べて発見しました。壁が斜めになっている部分で分かりづらく、図面上の表記も足りなかったのが原因です。大きな修正にはなりませんでしたが、一部鉄筋をバラして直してもらいました。現場検査は施工ミスを発見し是正する為に大切な作業ですが、それ以前に職人さんが容易に理解しやすく、ミスを未然に防げるような見やすい図面を描かなければ、と改めて感じました。無事に検査と是正工事も終わり、引き続き基礎スラブ(底板)コンクリートの打設工事がはじまりました。コンクリートを流し込む人。(一番左)流し込んだコンクリートにバイブレーター(振動機)を入れ、しっかりと鉄筋の下までコンクリートが流れるようにする人。(左から二番目)コンクリートの表面をレーキでならす人。(右から二番目)コンクリートの重みで広がってしまう型枠を真っ直ぐに直す人。(一番右)と、4人がそれぞれ役割分担をして手際よくコンクリートを打設していきます。その後、表面が乾かない内に金ゴテで仕上げていきます。