製品概要モルコジョイントは、一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。従来、ステンレス配管は、専門的な施工技術や設備を必要とされ、なおかつ、高額であることから特殊なプラントや病院などの施設でしか使用されておりませんでした。モルコジョイント(プレス式継手)は、スウェーデンおよびドイツで開発され、世界数十カ国に普及したグローバルシステムであり、特にヨーロッパでは、約半世紀におよぶ長い実績があります。マンション、事務所ビルなどの建築施設の給水、給湯、空調などの一般配管に数多く使用されております。構造オールステンレス鋼製(SUS304、SUS316)の継手本体の端に設けられたカール部に、耐熱性ブチルゴム(IIR)が装着されています。その継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。エコロジー配管」を備えております。その上で、モルコジョイントには、次の特長があります。作業時間が大幅に短縮されます。専用締付工具により均一な施工品質が得られます。火気を使用しませんので、リフォーム工事に最適です。蒸気配管(往・還)には使用できません。条件が異なりますので、営業窓口までお問い合わせください。水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。モルコジョイントの使用を検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ず営業窓口までご相談ください。ご紹介となりますので、詳しい施工手順は、施工マニュアルをご確認ください。施工前に、必ずベンカンスタッフによる施工講習会を開催させていただきますので、ご用命ください。STEP1パイプ切断パイプをロータリーカッターなどの切断機を使用して切断します。STEP2パイプ切断面の処理パイプの切断面のバリをリーマーやヤスリで除去します。STEP3差し込み代マーキング専用のラインマーカーで、差し込み代をマーキング(けがき)します。STEP4差し込み代の確認とパイプの差し込み継手に装着されたゴムリングを傷付けないようにパイプを差し込みます。STEP5プレス作業※ベンカン認定の専用締付工具で指定箇所をプレスします。六角ゲージで正しくプレスされているか確認をします。ベンカンが認定していない類似他社締付工具でモルコジョイントをプレス接合すると、不適合の発生につながりますので、決して使用しないでください。大径対応(30Su・40Su・50Su・60Su)コード式その他の専用工具類については、こちらをご参照ください。製品モルコジョイントダブルプレスBKジョイントIIBKジョイントEGジョイント冷媒配管シリーズCUプレスJPジョイントSUパイプ被覆ステンレスパイプ・モルコカバーCS変換ソケット絶縁フランジシリーズ専用工具類その他製品群PAGETOPContactステンレス配管に関するご質問・ご相談・ご要望などがありましたらお気軽にお問い合わせください。