メンテナンスに関するその時々で旬なコストダウン技術情報を掲載しています。多くのお客様から「工数やランニングコストの削減につながった!」「こんな便利なものがあったのか!」など、大変好評をいただいております。328.ろ過ポンプ漏水緊急対応工事ならお任せください!※メカニカルシール、Oリング取替前。こちらは、ろ過ポンプ漏水緊急対応工事の実績です。ある夜、プール様から、「ろ過ポンプのケーシングから水が漏れてるんだ。営業中なのですぐ短時間で修理して欲しいんだ。明日はたまたま休みなので、明日朝一来てくれないか」とご連絡をいただきました。考えられる原因は、「フランジの締めが弱いか」、「メカニカルシールが摩耗しているか」です。翌朝お伺いし現場を確認すると、フランジの締めに問題がないにも関わらず相当量の漏水が確認できたため、メカニカルシールの不良と断定。メカニカルシールとOリングを、持って来ていた新品に交換いたしました。余談にはなりますが、このような緊急対応の現場では、施設の老朽化等に伴ってバルブが止水不良を起こしていた場合、私たち現場作業員はお湯や水を浴びながらの作業になることもしばしばあります・・・・。最後に、総合試運転として、結線が合っているかを軸の回転方向で確認し、次に運転しながらキャビテーションが起こらないようにエア抜きをしてから電流値を測定し、定格電流値内での運転であることを確認してメンテナンス工事を終えました。プール様には、「一時間半でやってくれたんだ!」とたいへん感謝をしていただけました。窓口:宗本(むねもと)・秋甫(あきほ)営業時間内2時間以内にお返事いたします。