voltage.フィンランドとデンマークには、2003年7月に北欧四カ国ツアーに参加した際に訪れた。訪問地は、フィンランドは首都ヘルシンキの市街地だけ、デンマークは首都のコペンハーゲンとその近郊だけで、送電線が経過する郊外まで足を伸ばせなかったため、送電線の写真はほとんど撮れなかった。それでも、数は少ないが、我が国では見られない形の送電線を紹介する。フィンランドとデンマークは、ノルディック諸国と国際連係されているので、使用電圧は同様で、基幹系統は400KV,220KVが使われているようだ。地方系統は132KV,110KV,60KV,22KVが使用されているようだ。Finland)<ドナウ形鉄塔>110KV級の送電線であろう。アームは極めてシンプルである。鋼材を2本合わせで使用し、吊り材は申しわけ程度に使用されている。耐雷設計として、GWを上相電線より外側に配置し、上相に対する遮蔽角をマイナスにしており、十分な保護角度の設計であり、発雷頻度の多い地域であるように思われる。がいし装置にはアークホーンがないなど、ちょっとちぐはぐな感じを受けた。シンプルな設備である。<角度懸垂鉄塔>110KV級の送電線であろう。2導体の送電線である。イタリアと同様で、線路の水平角度のある箇所にも懸垂がいし装置を用いた、角度懸垂鉄塔である。がいし装置にはアークホーンは、使用されていない。北欧では珍しく、アーム部分の主柱材に、テーパーが付いていない鉄塔形状である。<角度懸垂鉄塔>上と同一の2導体送電線である。線路の水平角度が大きい箇所では、振れ止めがいし用の突き出しアームは立体トラス構造として、角度水平荷重に耐えられるように強度を増している。>上と同じ2導体送電線である。GWに光ケーブルを使用しているようで、光ファイバを下方に引き下げているようである。アーム部分の昇降は、充電部との離隔を確保するため、塔体に取り付けたハシゴを用いている。>220KV級の送電線であろう。ノルウェーの隣国なので、ノルウェーで用いられていると同様な鉄塔構造の1回線水平配列鉄塔である。<標準型送電線>400KV級の送電線であろう。アームの構造は極めてシンプルで、平面はトラス構造であるが、吊り材はロッドまたはワイヤのようだ。塔体のテーパーも頂部から下部まで同一で、我が国の鉄塔構造に比較し、ずいぶんシンプルである。後方には1回線水平配列の鉄柱送電線を見ることができる。ルート用地は比較的容易に確保できる国柄のように思われる。本項をご覧いただき感謝します。フィンランドとデンマークへの旅行は北欧4カ国ツアーの行程の中で、フィンランドは首都ヘルシンキの市街地だけ、デンマークは首都のコペンハーゲンとその近郊だけの駆け足訪問であった。したがって、400KV送電線など、基幹系統設備は、残念ながら見ることができなかった。