>ノウム(戸建て住宅用)よくある質問:ノウム(戸建て住宅用)Q:設置床面~洗面室床面(FL)の高さ寸法は?A:土間設置・浴槽パンなしの場合、H300mmもしくは、H475mm土間設置・浴槽パンありの場合、H300mmもしくは、H475mmもしくは、H230mm階上用・浴槽パンありの場合、H300mmもしくは、H230mm※ご発注時に高さをご指定ください。(指定名称:設置脚)吊架台設置の場合、H297mmです。Q:ノウムを設置する床・壁・天井面は、防水・防湿仕上げをする必要がありますか?A:必要ありません。Q:浴槽パンあり・なしはどのような基準で選んだら良いですか?A:階上設置で床下を低くした場合は、浴槽ありをお選びください。Q:浴槽のまたぎ高さは?A:435mmです。Q:ジェットバス機能は付いていますか?A:付いておりません。Q:おそうじ浴槽ありタイプ(お湯はり連動あり)と組み合わせる場合、自動排水栓はどのような機能になりますか?A:自動排水対応用の給湯器の場合、リモコンより自動開閉ができます。おそうじ浴槽ありタイプの場合は、自動排水栓との連動機能にになりますので、ポップアップ排水栓はお選びいただけません。Q:おそうじ浴槽ありタイプ(お湯はり連動なし)と組み合わせる場合、自動排水栓はどのような機能になりますか?A:自動排水対応用の給湯器の場合、リモコンより自動開閉ができます。給湯器のお湯はりスイッチを押せば、排水栓が自動で閉まります。栓の閉め忘れでお湯はりを失敗することがありません。ノーリツの給湯器の場合に限られます。おそうじ浴槽なしタイプの場合は、自動排水栓とポップアップ排水栓(自動排水なし)のどちらかをお選びいただけます。Q:おそうじ浴槽なしタイプと組み合わせる場合、自動排水栓はどのような機能になりますか?A:給湯器のお湯はりスイッチを押せば、排水栓が自動で閉まります。栓の閉め忘れでお湯はりを失敗することがありません。ノーリツの給湯器の場合に限られます。おそうじ浴槽側に電源ボックスは不要です。自動排水栓と給湯器の配線が必要です。自動排水栓と給湯器側の電源BOXで自動排水栓のON/OFF使用が可能になります。Q:給湯器設置条件についておそうじ浴槽タイプ(お湯はり連動あり)に対応している給湯器について教えてください。オートタイプもしくはフルオートタイプ機能付き給湯圧力:最低作動水圧0.15MPa/最高使用水圧0.75MPaおすすめ給湯器はこちら。BL、OTQ-4705AY詳しくはノーリツサイトでご確認ください。Q:給湯器設置条件についておそうじ浴槽タイプ(お湯貼はり連動なし)に対応している給湯器について教えてください。A:ガス・石油・電気タイプの下記仕様を対応している機種をお選びください。給湯圧力:最低作動水圧0.15MPa/最高使用水圧0.75MPaおすすめ給湯器はこちら。BL詳しくはノーリツサイトでご確認ください。Q:給湯器設置条件についておそうじ浴槽なしタイプに対応している給湯器について教えてください。A:お風呂沸かし2穴タイプは対応しておりませんが、その他は基本的に対応可能です。高温差し湯タイプは設置できない機種もありますので、ご計画・お使いの給湯機機種をお知らせいただきお問合せください。Q:おそうじ浴槽のリモコンコードの8m、20mを選ぶ基準を教えてください。A:洗面室脱衣室などの前室の浴槽側壁面にリモコンを設置する場合は8m、キッチンなどの離隔壁面にリモコンを設置する場合は20mをご検討ください。おそうじ浴槽のリモコンは1台のみ設置可能です。(キッチン場所等と2台での操作はできません。)Q:おそうじ浴槽専用リモコンは、浴室内に設置することはできますか?A:防水仕様ではありませんので設置できません。折り戸・開き戸の場合:9mm、片引き戸の場合:13mmです。Q:エプロンの内側に水が侵入しない機能(パッキン等)は、ありますか?A:浴槽エプロンは浴槽フランジとの勘合部及び側面にパッキンを取り付けてあります。下部につきましては床が立ち上がっているため水の浸入を防ぐ構造になります。Q:壁パネルは断熱仕様ですか?A:断熱仕様ではありません。オプション品で壁保温材セットをお取り扱いしております。Q:クリーンドアはどのような仕様ですか?A:ドア上部に換気ガラリがついたパッキンレス仕様です。換気口をドア上部に設けて換気扇を運転した場合のみ、換気ガラリのフラップが開きます。カビや汚れが気になりやすいパッキンがなく、見た目もスマートです。Q:クリーン開き戸は、開くと自然に戻る仕様ですか?A:自然に戻る仕様ではありません。Q:ドアのクリーン折れ戸700アタッチメント付きのアタッチメントとはどのようなものですか?A:洗面脱衣室などの前室の間取りに合わせてアタッチメントを使い、ドアの左右どちらかに100mmずらすことができます。洗面脱衣室などの前室のスイッチプレートや、柱を避けることが可能です。アタッチメントの位置は、現場調査前までにご決定ください。Q:ガラスドアは対応していますか?A:オプションガラス開きドアを対応しております。クリーン開き戸800(ドアサッシの色:シルバー)ガラス片引き戸は対応しておりません。Q:引き戸タイプは対応していますか?A:オプションで対応しておりますが、浴室サイズ1216サイズの場合、CR(B)、CL(D)タイプは設置できません。Q:シャワーベッドのエアインクリックシャワーヘッドクロームはどのような仕様ですか?A:水に空気を含んで流水するので、少ない数量でたっぷりとした浴び心地と、節水(非節水シャワーと比較して約35%の節水)を実現したシャワーベッドです。手元で操作できるボタン付きのスタイリッシュなメタル製です。「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。Q:天井材・壁パネルの梁欠き加工は対応していますか?A:オプションで天井段加工、斜め加工セットをお取り扱いしております。詳細は天井梁欠き加工図よりご確認ください。Q:換気扇を支給し、後付け設置することは可能ですか?A:換気扇の後付け設置は対応しておりません。天井パネルの開口までは対応しておりますので、換気扇の後付け施工はお客様のほうでご対応ください。)点検口位置は変更できません。御支給品換気扇の機種と設置位置をご発注時にお知らせください。Q:他社製品の換気扇や2室換気用の設置は、対応可能でしょうか?A:戸建て住宅用は対応しておりません。セット品の機種以外の機器を後付けされました場合、保証対象外となりますのでご了承ください。お取り扱いしておりますので設置可能です。ビルトインできますか?A:対応しておりません。Q:フリー窓枠セットのサイズと窓開口範囲は?A:窓枠300E・400E共、長さ1,600mm×2本、長さ1,300mm×2本を同梱しています。弊社フリー窓枠を使用した場合は、窓位置は窓開口可能範囲図よりご確認ください。Q:壁パネル設置後に、窓開口加工はできますか?A:設置後の開口加工はできません。(窓開口加工は組立時に現場加工します。)Q:オプション品の握りバーセットは後から取り付けできますか?A:後付け設置はできません。Q:ランドリーパイプセットの同梱内容は?A:ランドリーパイプ1本とランドリー用受け金具1セットを含んでおります。ドア幅内で納まる車いすを使用ください。Q:ハーフユニットタイプは取り扱いしていますか?A:お取り扱いしておりません。Q:ピット室内干しワイヤー商品は取り付け可能でしょうか?A:壁パネルの補強強度がとれませんので、対応しておりません。Q:浴槽内に支給材のハンドルグリップは後付けできますかA:浴槽・ハンドルグリップの取り付け構造上、後付けはできません。必要であれば、浴槽周囲への設置をご検討ください。Q:おまかせパック注文前に現場調査に来てほしいのですが。A:発注前の現場調査は基本的に行っておりません。(墨出し段階)の確認につきましては、お客様の施工業者様のほうでご確認をお願いします。外してお手入れする必要はありません。浴槽側面(エプロン)は、お客さまでは外せません。点検や異臭除去のため外す必要がある場合は、当社窓口迄ご連絡ください。