BKジョイントは、大型建築および工場のステンレス配管をターゲットに開発した拡管式メカニカルジョイントであり、2001年から発売を開始しております。近年、首都圏や都市部を中心に官公庁舎、病院、ホテル、福祉施設、インテリジェントビル、ショッピングセンターなどの大型施設の建築が増えています。工期の短縮化の傾向も高まっており、現場における配管施工スピード、均一性、そしてその管理面で優れた継手が求められています。BKジョイントは、メカニカルジョイントの特長であるスピード、均一性を活かしつつ、敢えてねじ込みによる接合で作業者自らが施工完了を確認し易い拡管式工法を採用しております。ねじ込継手が使用されていた工場内の配管においても、採用率が高まっております。最高使用圧力1.0MPaのモルコジョイントに対して、BKジョイントは、2.0MPaです。構造パイプ管端に凸状の拡管部を設け、継手本体とパイプ側の袋ナットを規定位置まで締め付けることで基準性能を発揮します。袋ナット内部に設けた「滑りリング」は直線配管における中間部分の、継手やパイプの共回りを可能な限り抑えます。2シール材の脱落防止機構シール材(ゴムリング)が脱落し難い内部装填構造です。素材は実績のあるフッ素ゴム製です。「袋ナット」の締め付けは、黄色の「確認リング」が見えなくなるまで(*)行います。締め付け忘れ、締め付け不足の場合には「確認リング」が目視できます。本締めを忘れた不適合施工に対しても、水圧試験時に漏れを起こし、異常が発見できます。寸法公差等により、本締め後も確認リングが稀に見える場合があります。継手の内径がパイプ内径と同等に設計されており、流れを妨げません。条件が異なりますので営業窓口までお問い合わせください。高温水用継手...100°C未満(受注生産品)80°C以上の高温水配管の場合には、基本的には、蒸気還管用継手をご使用ください。蒸気還管用継手には、13Suの取り扱いがありませんので、その場合は、受注生産品の高温水用継手をご利用ください。水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。BKジョイントの使用をご検討いただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ず、営業窓口までご相談ください。ご紹介となりますので、詳しい施工手順は、施工マニュアルをご確認ください。施工前に、必ずベンカンスタッフによる施工講習会を開催させていただきますので、ご用命ください。STEP1パイプ切断パイプをバンドソーなどの切断機を使用して切断します。STEP2パイプ切断面の処理パイプの切断面のバリをリーマーやヤスリで除去します。STEP3パーツの準備サイズに合わせて専用拡管工具のパーツを準備します。STEP4パイプのセット袋ナットを通したパイプを専用拡管工具にセットします。STEP5拡管*4「ON」を押して、パイプを凸形状に拡管(ツバ)加工します。したパイプの寸法を確認します。STEP7接合作業パイプレンチなどの工具を使用して、黄色の「確認リング」が見えなくなるまで袋ナットを締め付けます。STEP8接合完了の確認*5袋ナットが正規の位置まで締め付けられているかを確認します。上記はBKD-04を使用した施工例です。他の工具を使用した場合は施工方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。ベンカンが認定していない類似他社拡管工具でBKジョイントのパイプを拡管すると、不適合の発生につながりますので、決して使用しないでください。製造ロット確認リング(赤)蒸気還管用継手は、他材種の継手と見分けるために【蒸気還管】のマーキングが黒文字で継手に印字されています。スタンダードな据置タイプ据置タイプ:BKD-04型アタッチメントを交換することで全サイズに対応します。据置タイプ:BKD-09型アタッチメントを交換することで全サイズに対応します。製品モルコジョイントダブルプレスBKジョイントIIBKジョイントEGジョイント冷媒配管シリーズCUプレスJPジョイントSUパイプ被覆ステンレスパイプ・モルコカバーCS変換ソケット絶縁フランジシリーズ専用工具類その他製品群PAGETOPContactステンレス配管に関するご質問・ご相談・ご要望などがありましたらお気軽にお問い合わせください。