LEDH80179W-LDジムノペティさんクチコミ投稿数:3件スレッドの最後へこれは器具を取り外そうとしましたが銅線を切らない限りとれない状態でした初めて質問させて頂きます。素人などの重複しておりましたらすみません。この度、今まで使用しておりました蛍光灯の安定装置?バッテリー?が壊れてしまい、それが20年ほど前のものとのことで代えがないとのことで新しいく照明器具自体を交換することにしましたそれにともない器具は外せましたがこの後どういう風にして新しい器具を取り付ければいいのか、必要な部品は何かを知りたいです。依頼されており、業者様ではなく私自身で取付いしないといけません。写真を参考にして頂きたいです。シーリング?が必要なのでしょうか?そして、この商品を取り付けることは可能でしょうか?必要な部品と作業手順をお手数ですが教えて頂きたいです。12:49(1年以上前)>ジムノペティさんこんにちは。>依頼されており、業者様ではなく私自身で取付いしないといけません。電気工事士の資格がなければやったら駄目なんです。違法な事なので、ちょっとこの場で教える事は出来ません。私は決してお勧めしませんが、どうしてもご自身でやりたければ、自分でネット等でやり方を調べてやるしかないでしょう。探せばいくらでも出てきますし、やり方とコツを知っていれば5分ぐらいで出来ます。引っ掛けシーリングから銅線を外すのに、この状態で『切る』という選択肢しか思い浮かばない事態で危なっかしすぎます。やり方を知っている者であれば、はっきり言ってマイナスドライバー一本で造作も無く抜けますよ。悪い事は言わないので自分でやらないほうが良いですよ。・この状態になるまで、この場所のブレーカーとか切ってますか?・銅線挿す位置判りますか?・引っ掛けシーリングをどうやってどの場所に固定するかわかりますか?冗談じゃなく、最悪死んだり家が燃えますよ。12:55(1年以上前)ちなみに、業者に頼めば2000~5000円です。感電したり火災になるかもしれないリスクを考えれば、私は高額ではないと思います。文面から見て「あ、これ危ないなぁ...」と思うぐらいだったので、悪い事は言いませんので、業者に連絡しましょう。知り合いの電気工事し資格者を当たるなど、安い業者を探す方に労力をかけられた方が懸命です。12:56(1年以上前)連投申し訳無しです。写真の所までだったら素人でも工事して大丈夫です。この状態で頼めば問題ないですからそれは気にしなくても良いです。17:28(1年以上前)無資格で、配線器具に低圧配線の接続をしてはなりません。速結端子構造ですかね。17:44(1年以上前)>速結端子構造ですかね。挿すだけで済みますし、外す時は外し穴にマイナスドライバー入れれば外れる仕組みです。それを法律的にやってはならないし、それは置いておいたとしても(駄目だけどね)、知識として無く、自分で調べられないぐらいのスキルなのは大変危険なので、2つの理由からやっては駄目なんです。16:22(1年以上前)>ぼーーんさんそうですね。電気工作物の配線変更になります。>ジムノペティさんこれ以上は、やらないように願いますよ。20:37(1年以上前)何でそれ外しちゃったのですか。照明器具はめ込むだけだったのに。線は抜いてませんよね?元々ついていた物を途中まで外したのなら、ソコまで外したら元に戻してからじゃないとダメですね。線が抜けていない前提ですが元に戻せますか?内部のボックスに丸い金属プレート固定して、プレートに角型引掛けシーリング(線がついた角型プラスチック)固定して、それに器具付属のアダプター差込回しつけて、器具中央をアダプターに押し込む(天井に器具がつくまで2段階ぐらい押し込む)、アダプターと器具をコネクターでつなぐ。ソコまでばらして知識も無ければ頼んだ方がいいでしょう。天井壁から出ている配線はいじっちゃダメですよ。20:47(1年以上前)でもなんかおかしいですね。角型引掛けシーリングはプレートに固定されてましたか?穴が合わないような感じですが。固定されていない状態だったのなら、電気工事屋か電気店に相談して頼んでください。ボーンさんが言われている通り貴方のレベルと無資格では、やってはいけない危険で他人にも迷惑が掛かります。23:15(1年以上前)>k図電気高田さん多分、昔の機器があの金具で天井にねじ止めしてあったんですよ。引っ掛けシーリングで固定せずに、中で引っ掛けシーリングのオスソケット的なものを接続するタイプの器具でしょうね。以前はそのタイプの器具を結構見かけました。引っ掛けシーリングは外れないので途方にくれられたのだと思います。>うさらネットさん有資格者さんですか。違法な事は他人に勧めませんが、私は実情を鑑み時には見て見ぬフリを決め込む場合もありえます。今回の場合は危険な香りが精一杯したので、全力で中止を進言しておいた方が良いかと思いました。14:19(1年以上前)>>ぼーーんさんプレートに器具ネジ止め器具へ配線じか付け→吊り下げタイプに変更の際角型引きかけシーリング取り付け→現在って感じでしょうか。昔、当方も電気工事してたのでビル工場や、F16配備の時は米軍の格納庫とか住宅とかもやりました。一般住宅は20年前とかこんなでしたよね。ボックス止められない時は、ボードアンカー打ったりして。線は単線なんで少しでも刃傷つくと使用しているうちにソコから折れるので危険なんです。元の線もたぶん劣化していてそのままだと新しいソケットで接触不良で熱持ちますので、加工必須ですからいじらないで下さいね。17:15(1年以上前)配線をいじらない方法は、ない事もないですが自己責任で。1:丸いプレートを元に戻す(2箇所のビスで内部のボックスへ止める)2:丸いプレートに角型引掛をセンター出して、ビス(ドリルビス4mm×20mmぐらい)で止める。この時、線を挟みこまない&ビスで傷を付けない、プレートの穴で線を擦らない。手でも出来ない事は無いですが、ドリルビス揉みこむには電ドラ無いときついですよ。これ読んで意味がわからないのでしたら、やめましょう。皆様、ご連絡ありがとうございました。写真の状態だとただ、器具をとりつけるだけで大丈夫ということでしょうか?新たに写真を載せました。11:59(1年以上前)まず、>写真の状態だとただ、器具をとりつけるだけで大丈夫ということでしょうか?k図電気高田さんの回答の意味を判ってらっしゃらないみたいなので、やっぱり頼んだ方が良いですよ。引っ掛けシーリングのねじ穴を使って上の金具に取り付ける事が出来れば、可能性は上がります。その場合、引っ掛けシーリングのねじの間隔で合うねじ穴が無ければ金具にねじ穴を開ける必要があります。そこまでやっても、金具の淵のでっぱりが邪魔にならないのかな?と言う懸念はあります。他の方法としては、古い固定金具を金ノコで切ってしまう方法です。すれば引っ掛けシーリングだけの状態で天井に固定出来ます。引っ掛けシーリングをその板にねじ止めここまで出来ればあとは器具を付けられるはずです。無資格かつ知識が無い方がやるのであれば、これぐらいの方法がぎりぎりかと。...と、ここまで書きましたが、今回は、やっぱり頼みましょう!!!!絶対その方が良いです。悪い事は言わないです。15:29(1年以上前)角形引っ掛けシーリングを元の位置(丸いシーリングハンガー)に戻し固定します。原状復帰させてください。取り付け可能か、TLTサイトの取説を確認してください。その中の記述で工事店依頼とかが書かれていなければ、法規的には自己責任の範疇となります。取り付け可能条件が記載されています。場合によって、微弱な漏電から始まって絶縁部材が炭化、徐々に漏洩電流が増加して当該部位の発熱、いずれは発煙から発火に至る不幸な結果を招くことがあります。そのための免許制度ですね。20:24(1年以上前)1:丸いプレートを元に戻す(2箇所のビスで内部のボックスへ止める)新たな写真では今この状態さらに追加で仕事、これからは2:丸いプレートに角型引掛をセンター出して、ビス(ドリルビス4mm×20mmぐらい)で止める。ドリルビス4mm×20〜25mmぐらいhttp://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B9-%E5%A4%AA%E3%81%954%E3%83%9F%E3%83%AA%E9%95%B7%E3%81%9525%E3%83%9F%E3%83%AA-%E4%B8%AD%E8%BA%AB%E5%85%A5%E6%95%B0-100%E6%9C%AC-545-204/dp/B00A7OZQM6/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1450782629&sr=8-38&keywords=%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B9で線でぶら下がっている四角い奴の真ん中よりの2箇所の穴にビス入れて、金属プレートの真ん中に来るように固定。プレートと四角い奴の間に線をはさまない事。ドリルビスと言う物だからドリルのように鉄プレートに穴が空いていく。そのままねじ込むとネジの部分で固定される。回さないといけないので、がんばれば出来ない事もないが。電動ドライバーがないときついかもしれない。それが終わったら、付属のアダプターを四角い奴に差し込んで捻ってはめる。器具を持ち上げの真ん中の穴をアダプターへ差し込む、器具の外周が天井に付くまで押し上げる。2回ぐらい鳴るのを確認。コレでわからなければ頼んでください。教える事はありません。引っ掛けようのフックは気にしなくても良い。感電、ショート等、自己責任で。11:13(1年以上前)ご丁寧にありがとうございます。細かく調べて頂きありがとうございました。素人がやるという点で危険と言われさんざん確認して申し訳ないですが業者に頼むことにしました。上司にも安くできると伝え納得してもらえました。4000円未満でできるとのこと。これで私自身がやって時間と危険を考えると頼むことが優先だと思いました。皆様本当にありがとうございました。11:27(1年以上前)あ〜。本当に無難な選択をされたと思います。【質問・アドバイス】m-ATXのPCピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。