接続箱・集電箱こんにちは。エネテク関東支社の岩山です。先日、屋根上に設置してある太陽光発電所の点検に伺いました。I-V測定等による太陽電池モジュールの検査が終了し、パワーコンディショナを運転させ、連系確認の為全ストリングの電流値を測定していたところ、1ストリングが未発電の状態でした。原因を調査してみると接続箱の開閉器に不具合がありました。過去に開閉器のヒューズが切れて未発電となっている発電所はいくつかありましたが、開閉器の不具合による未発電は初めてのことでした。接続箱の1回路が未発電の場合、監視装置でも気づくことはかなり難しいと思います。点検で伺った発電所は1ストリング14枚構成の為、14枚の売電ロスがありました。今回の点検を踏まえ、改めてメンテナンスの重要性を感じました。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。出展しますお知らせ2019.07.10JICAの研修会で講師を務めました。その他2019.04.05エネテク関東支社が電気保安法人として登録されました。太陽光発電システム施工展に出展します。