確認のため、接地抵抗測定を行います。その際、太陽電池モジュールの導通チェックを行うのですが導通が無い場合が良くあります。太陽電池モジュールのフレームやアルミ架台の表面はアルマイト処理がされているので、絶縁状態となっています。そのため施工する際にアースプレートや渡り配線などで電気的に接続する必要があります。アルミ架台の横ラックと縦ラックも同様にアース線でつなぐ必要があります。アルミニウム自体は電気を通すので、ついつい忘れがちなミスです。渡り配線を架台に打ち込む際、インパクトドライバーでビスを回しすぎて緩んでいる場合も見つかります。接地処理は感電事故を防ぐためにも確実な施工が必要です。太陽光発電システムの点検・メンテナンス/緊急の故障・トラブル、些細なお困りごともお気軽にご相談ください。