マークを、クリックして下さい。-建築設備定期検査において、排煙設備の風量測定が義務付けされています。(平成20年改定)測定値を要望されているのは、各所排煙口での排煙風量と排煙機の能力値(2区画以上ある場合は、最大区画の2倍または120&#13221;/minの大きい方)をクリアしていることとなっております。上の方がおっしゃている「排煙口だけで良い」は間違えですのでご注意を。本題の方ですが排煙機直近の直管に測定口を取り付けていただきたいです。