19:00:10>>28遅くなりましたが一応生きてますよ。三菱製のFHF32が松下のやつに比べて微妙に長いのですが。何で入らないんだ嘘だろおいとか思いつつ比べてみたらやっぱり1cmぐらい長い。20:13:50>>40存在しない。昔は存在したが今はない品種。>>41直管の32Wならあったはず、勝どき橋のアーチ部分の緑色のランプ(中は白色蛍光管で緑色の筒がついている)やプレナ幕張の幕張メッセ方面の欄干の蛍光灯、スーパーの天井証明に使われているのを見たことがある。17:35:10店舗にて、40W直管ラピッドスタート器具(40Wx2)使ってますが、1器のみチカチカが酷くなり、蛍光灯を2本共交換しましたが、治りません。外した蛍光灯を他の器具に装着したら、綺麗に点灯します。器具が原因なわけですが、こーゆー場合は内部の簡単な部品交換とかあるのでしょうか。それとも、器具交換が一般的でしょうか。約15年使用してます。01:48:542灯式ラピッドの蛍光灯を2本同時に交換する店長。10:27:04秋月で200V40W×2用のインバータ500円で買ったこりゃぁ良い!!仕事場の照明7年目なんだが安定器のロットが外れみたいでもう3台も交換してる、しかも純正採ると高い安いので全部(11台)交換チョット高いけど100V用もあったよ。11:50:5440Wグロー式器具及び管球(ともに10年以上経過)に、電子点灯管を付けると、スイッチON時に、一瞬両方のフィラメントがチカチカするだけで点灯しないものがある。何度スイッチ入れ直してもそうなる。まれに点灯する場合もある。グロー球に戻すと問題なし。FLR40SS/36って余り使われてないが対応器具の関係なのかな。>>196ランプに合わない在来点灯管を使った場合と同じ症状だ。32W用のFE-5Pを使ってないか?40W用はFE-4P。01:14:59私の持っている蛍光灯(グロー式で点灯できるもの)FL4,FL6,FL8,FL10,FL15,FL18SS,FL20SS/18,FL20S,FL25SS,FL30S,FL32S,FL35SS,FL40SS/37,FL40S,FL52S,FL65SS/58,FL23ES,FL27ES,FLR20S,FLR32S,FLR40S/36,FLR40S,FLR65SH/LT,FLR65,FLR80H,FLR110H/100,FLR110H,FHL6,FHL10,FHL27,FHF16,FHF32,FHF50,FHF63G,FHF24S,FCL9,FCL15,FCL20/18,FCL30/28,FCL32/30,FCL40/38,FHC13,FHC20,FHC27,FHC34,FHD41,FHG40,FPL4,FPL6,FPL9,FPL13,FUL14,FPL18,FPL27,FPL28,FPL30,FPL36,FPL55,FPR96,FPL32/HF,FPL45/HF,FHP23,FHP32,FHP45,FGL13,FHSD11,FHSD15集めるのに苦労しました。あとFLR110EHが欲しいです。点灯管はFG-7E,FG-1E,FG-7P,FG-1P,FG-5P,FG-4P,FG-52P持ってます。00:05:25直間10Wの蛍光灯って電圧降下に弱いですね。電圧降下が酷いと一ヶ月も持たない。不点灯になるまでの長さ直管形(自己調査)10W<<8W<6,4W<<15,20,30W<32,40W直管10Wにはインバーター安定器のほうがいいかも。(15W用の安定器を使用するという手もある。蛍光灯を180°裏返て使う。簡単にいうと今まで銘柄が印刷されている面が下向きで使用していたら、銘柄が印刷されている面を上向きで使用する。解説:蛍光灯の端に2ピン端子があります、片方は電源もう片方はスターターにつながっています。電源側のほうのフィラメントのほうが早く消耗するからです。点灯中は電源側の方のフィラメントが赤く光っています。(殺菌灯を見ればよく分かります。UVCは大変危険なのでガラスごしに見るか、眼鏡をかけて見てください。皮膚にもあててはいけません。12:10:31>>312知らんかった。20:19:31蛍光灯のランプの電圧を測ってみた。50V以下は電圧計のメモリが読みずらく誤差が多いです。すべてグロースタート式で安定器で測定しています。カッコ内の数字は無負荷時の電圧。条件:安定して点灯すること。安定器が過熱しないこと。18:20:54>>308です。電子点灯管に変えたら安定して点灯しました。16:39:59銚電乗ったら、メロウ5だった。JRよりいい管使ってた(NかDか-Pが憑いてたかどうかまでは見なかった。スマソ.普通の白色の車両も有り。22:53:33うちの店の器具はFHF32専用だが、関係なくFL管、FLR管をつけている。ノーブランドの安いランプもたくさん使っているが、今のところひとつも故障していない。19:19:10>>383ひたちなか海浜鉄道乗ったら蛍光灯がパルックだった。18:54:23ハイライトのランプにはその導体ついていた時代があったな。18:15:45>>478今もある。#他社だと/Mは内部導電被膜方式だけど,パナソニックは/M-X。調光可能なので演出用に使われることがある。東芝にもあるが(型番/M・A)ちょっとお値段高め。21:51:28>>603東芝の-Hは、「メロウ5」の意味だよ。FLR40SEX-*/M(パナはFLR40S・EX-*/M-X)は寿命12000時間品ばかりなので寿命では選べないから、別の要素で選ぶことになるが昼光色は特に変色(黄色っぽくなる)が目立つので、変色しにくいのを選ぶのが基本。※型番がパナのと同じだけど別物。パナの「/M-X」は、他社の「/M」と同じ意味(>>479)。09:56:45>>607暗いと苦情がでたとき、クール色をつけると苦情がやむんですよね。11:43:44>>608そういうユーザなら、一般型昼光色(D)で十分だな。FLR40SD/M25本で5000円しない。見た目の明るさはEX-Dより少し落ちるけど、青っぽい光で清涼感があるし何より寿命(各社12,000時間)の最後まで黄色くならない。自動販売機の電照によく使われている。00:10:34付属の蛍光灯が38mm管のハイライトとノイズレスのネオライン。懐かしい??、当時こんな組み合わせあったあった。