水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける。貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける。○副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。○使用範囲は弁の作動時圧力です。○水圧(静水圧)0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。○満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。○地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。○凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。■寸法図(呼び径25mm〜50mm)上記製品の承認図を、PDF形式で開く。上記製品の分解図を、PDF形式で開く。-■寸法図(呼び径65mm〜150mm)上記製品の承認図を、PDF形式で開く。上記製品の分解図を、PDF形式で開く。-■寸法図(呼び径200mm)上記製品の承認図を、PDF形式で開く。上記製品の分解図を、PDF形式で開く。