¥100,000対応OSこちらパンフレット試用版ダウンロード-マニュアルこちら推奨ハードウェア対応OSが動作するPC。HDD1GByte以上の空き容量。FA-Server6画面作成グラフィカルな監視画面を作成できます。運転履歴を表示します。トレンドデータの推移を確認できるグラフ機能です。比較トレンド2つのデータを見比べることができるグラフ機能です。EMS各エネルギー管理グラフを表示します。消費電力の推移を監視します。帳票(日報/月報/年報など)を表示します。DCS監視システムDCS管理システムのフレームワークです。ビル向け中央監視システムビル向けの中央監視システムのフレームワークです。FA-Server6IPLinkロボティクスウェア製品間やVisualBasic等とタグにアクセスする機能です。OPCOPCサーバ(DA1.0/2.0)として、各社SCADAや、VisualBasicと接続できます。DDEDDEサーバとして、各社SCADAやExcel、VisualBasicと接続できます。通信ドライバActiveX独自アプリケーションが直接PLCと通信を行う機能です。BACnetBA分野における主流な通信プロトコルであるBACnet通信に対応しています。FA-Server6通信ドライバタグ通信ドライバと直接紐づくタグです。構造化タグ通信ドライバタグを取りまとめて管理できる機能です。FA-Server6FTPファイル転送FTPでファイルを転送します。SQL実行SQLコマンドを実行します。アラーム(CSV/ODBC)アラームを監視します。クエリサーバ監視画面のODBC接続を補助します。サマリ(CSV/ODBC)ロギングと集計を行う帳票(日報/月報/年報など)機能です。シャットダウンアプリケーションやOSをシャットダウンもしくは再起動します。スクリーンショットスクリーンショットをBMP/JPEGファイルとして保存します。スクリプトVer1簡易スクリプトで演算します。スクリプトVer2本格的スクリプトで多彩な処理をします。スケジューラーVer2スケジュール機能です。ICONTと連携することもできます。ダイアルアップダイアルアップ接続を行います。タグレポートタグの現在値をテキストファイルやHTMLファイルなどへ出力します。デマンドデマンドを監視します。バッチ転送(タグ->テキスト)タグの情報をテキストファイルへ書き出します。バッチ転送(タグ->ODBC)タグの情報をODBCデータベースへ書き出しますバッチ転送(テキスト->タグ)テキストファイルを参照し、取得した値をタグに書き込みます。バッチ転送(ODBC->タグ)ODBCデータベースを参照し、取得した値をタグに書き込みます。ヒストリカルデータ(CSV/ODBC)CSVやODBCとリンクしヒストリカルデータとして扱います。監視画面とファイルの送受信を行うことができます。ファイルバックアップファイルのバックアップを行います。ファイル操作ファイルやフォルダのコピー、削除、移動を行います。ブリッジタグからタグへ値を転送します。メール送信メールを送信します。ロガー(CSV/ODBC)ロギングを行います。外部アプリケーションを実行します。時刻同期PCとPLCの時刻の同期をとります。OSの種類によって32/64Bit版がありますが、どちらも対応しています。表示言語は日本語、英語に対応しており、いずれのOSについても、実行ファイル(インストールされるファイル)は共通です。表示言語はOSのタイプによって自動的に切り替わります。メニューやダイアログなどは、日本語OSでは日本語で表示され、それ以外のOSでは英語で表示が行われます。以下のものについては日本語のみの表示となっています。画面編集時、各種コントロールのプロパティダイアログの画面ロボティクスウェアのパッケージ製品の通信ドライバは、下記100機種以上に対応しています。ODBCを介してデータベースとタグをリンクします。Microsoft社のアプリケーション(Excel)と接続します。他社DDEサーバとの接続が可能です。DA1.0/2.0に準拠した他社OPCサーバとの接続が可能です。ロボティクスウェア製品間のタグの連携が可能です。定期的にPingを発行し、生存確認などに利用できるタグです。値の保持や、タグ共有などに利用できます。7(64bitOS含む)です。32Bit版パッケージのみ使用可能です。64BitOS上で動作させる場合WOW64で動作します。あわせて、2010/07/08以降に発売したPLC及び以下の機種はサポート対象外となります。V2-100L使用時)の対応OSはWindows10/Windows8(8.1含む)/Windows7(64bitOS含む)です。使用し、ワードレジスタへの通信時間のログを100回分記録し、1回あたりの平均通信時間を算出したものです。時間の単位はms(1秒=1000ms)です。45ms※ビットの場合は、上の各点数を16倍してください。例)100ワード3msの場合、1600ビット3msでの通信が可能です。D10000コネクション:1コネクション参考)並列コネクションによる通信パフォーマンス並列コネクションとは?並列コネクションとは、PLCの複数のポートを用いて並列的に通信を行う処理方式です。弊社アプリケーションの通信設定では、同一PLCに対して複数の通信ポートを定義して並列的に通信接続することができます。以下は、三菱電機QシリーズPLCと通信接続を行い、シングルコネクション(1コネクション)と並列コネクションぞれぞれについて、ワードレジスタ10000点を取得する際の通信時間(ms)を測定したデータ比較です。並列コネクションにより高速なパフォーマンスを得られるかどうかは、タグの点数やPLC側のチューニング内容に依存します。少ないタグ点数に対して並列コネクションに分けて通信を行った場合などは、結果として1コネクションの方が高速な通信となる場合があります。ロガーパフォーマンス以下のパフォーマンスは、弊社アプリケーションのロギング機能を用いて、ワードレジスタのデータを可能な限り高速にCSVファイルにロギングした場合の1レコードあたりの平均時間です。時間の単位はms(1秒=1000ms)です。ロギング処理の1レコード毎にPLCとの通信を行い、実データを取得するような設定でロギングした場合の処理パフォーマンスです。タグのキャシュ値を用いてロギングした場合の処理パフォーマンスです。タグ更新のためのPLC通信処理とは同期せずにロギングをおこなっています。(64Bit版)その他の弊社パッケージ製品についても、FA-Panelの通信速度と同等のパフォーマンスとなっております。ロガーパフォーマンスの検証には、FA-Panelの「ロガーアクション」機能を使用しています。「FA-Server6」のロギング機能のパフォーマンスは、前述ロガーアクションと同等です。64bit検証条件テスト実施時はPLC1台、検証用PC1台のみを起動し、HUBを介さずにクロスケーブルにて直結した構成にて検証しています。検証に使用した各PLCのEthernet接続ポートは、全て100BASE-T相当ですPLC側ではラダーソフトが構築されていない状態かつ、RUNモードの状態で測定しています。