HOMEPT-3500シリーズは、PT-200シリーズの材質はそのままに排水量、ドレン回収量を上げ、バージョンアップさせました。省資源、省エネ対策に最適です。Rc※最高駆動圧力は、出口側背圧+0.1〜0.2MPaが最適値です。※出入口に使用するチャッキ弁は、製品に付属されていません。お客様にてご用意願います。3946--※上記流量はそれぞれ次の流入高さによるドレン量を示します。ドレンの流入高さにより排出能力が変わります。流入高さに応じて下記係数を乗じてください。1.2PTシリーズポンピングトラップは、真空ポンプを使用する電気的制御ではなく、蒸気圧又は空気圧を利用して機械的にドレンを回収する装置です。ご計画中の回収システム又は電機的トラブルにお困りのシステムに最適です。4717--※上記流量は、それぞれ次の流入高さによるドレン流量を示します。301231293251※上記流量は、それぞれ次の流入高さによるドレン流量を示します。ドレンの流入高さにより排出能力が変わります。流入高さに応じて下記係数を乗じて下さい。1.2アームストロングのPT-104型ポンプトラップは小型設備のドレン回収や、ドレン滞留・ウォーターハンマー等で困っている蒸気機器のトラブル解消用に開発された超小型のメカニカルポンプです。コストの安い蒸気や気体を駆動源に使用する為、電気不要で経済的。メカニカル構造の為、ポンプ等でのモータートラブルやシール漏れ、キャビテーション等の心配はありません。超小型設計の為、タイトスペースでも大幅改造なしに設置ができます。内部部品は全てステンレス鋼。スプリングはインコネルX-750を採用している為、ロングライフでメンテナンスフリー。ドレンの流入高さにより排出能力が変わります。流入高さに応じて下記係数を乗じて下さい。