給水停止位置より下になるように取り付ける。(二次側配管を立ち上げる)○貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります。○副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。○使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。○水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。○満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。○地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。承認図を、PDF形式で開く。上記製品の分解図を、PDF形式で開く。