HOMEスチームトラップは、作動原理により以下に大別されます。メカニカルタイプ:蒸気とドレンの比重差を利用して機械的に作動。サーモスタティックタイプ:蒸気とドレンの温度差を利用して作動。サーモダイナミックタイプ:温度と流体力学的特性を利用して作動。アームストロングコネクタースチームトラップは、この3種類すべてのタイプのスチームトラップバリエーションを揃えています。用途に合わせてセレクトできます。アームストロングコネクターシリーズスチームトラップは、スチームトラップ本体と配管コネクターにより構成されています。配管コネクターは360°どの方向からも配管ができます。後は2本のボルトでトラップ本体を装着して完成です。蒸気ラインの一番のロスは故障トラップの放置です。コネクターシリーズなら2本のボルトで脱着可能な為、交換時の省力によりすぐに交換できます。メカニカルタイプの逆バケット式の為、トラップ入口側に対しドレン滞留は無。ウォーターハンマー防止を目的とする蒸気主管用や、蒸気を熱媒として使用し、熱効率を求める場所や小型の装置への使用に適しています。故障時の作動は開作動(吹き放し)になりやすい為、詰りによるラインへの影響が心配な用途にも適しています。開弁の為に飽和蒸気温度から10°C以上の温度低下が必要。開弁の為に飽和蒸気温度から5°C以上の温度低下が必要。ウェハータイプに比較して開弁時の弁開度が大きいので、ドレン滞留はするが作動時の排出能力は高い。ウェハータイプも同様にドレン滞留するトラップは基本的に蒸気ロスゼロの為、実質的には最も省エネ対応可。ドレン滞留レベルに注意が必要。蒸気の巻込ロスがある為、省エネ的には利点がなく比較寿命も短い。明確な間欠作動によりトラップの良否が簡単に分かるため日常管理により不良トラップの早期発見が可能。