ブログ茨城県筑西市の「まちのガス屋」です。くらしの設備はお任せ下さい。17:07|給湯器修理|ここ数日間、関東を震源とする割と大きい地震が頻繁に起こってます。地震に関連して、ガスメーターの遮断や給湯器のエラー表示の問い合わせが多くあります。そのほとんどが安全装置である感震器が作動したもので、ガスメーターであれば復帰ボタンを押す、給湯器であれば電源の入切りで復旧出来ます。給湯器が使えないとご連絡頂いたN様のお宅も感震器作動だろうと思いながらも実際に見にお伺いしました。到着後、台所のリモコンの電源ボタンを押すも反応なし。配電盤を見るもブレーカーは落ちていない模様。給湯器側へ回ってみると、、、なんか濡れてるんですけどぉ前パネルを開けて見たら銅管と水メカ部のジョイントから水漏れが起きておりましたコネクタ類が水に濡れてしまい給湯器の漏電遮断器が作動した事によって電源が入らなかった模様。給水栓を閉めて水抜き後ジョイント配管を外します。真ん中の配管のOリングが劣化している様子。ノーリツをメインで取扱いしていないので、似た形状のOリングに交換。組み付けて通水し、水漏れがないか確認しながら浸水したコネクタ類の水分をヒートガンで飛ばします。乾いた事を確認して、プラグをコンセントへ差込み漏電遮断器が降りない事を確認。29プロフィールAuthor:popo178はじめまして!稲葉燃料店です。当店は茨城県筑西市にて創業1889年の「まちのガス屋」です。LPガス・灯油の販売はもちろん住宅設備機器の販売・安心の自社施工。電気や水道のトラブルなどライフラインのことならお任せ下さい。お悩み解決の手助けになるかもしれません^^小さな個人商店ですが確かな技術と小回りの良さがモットーです。