稲葉燃料店のブログ茨城県筑西市の「まちのガス屋」です。くらしの設備はお任せ下さい。12:49|トイレ|こんにちわ!!またまた更新をサボリ気味になってしまいました稲葉です。少々バテ気味ですがなんとか生きておりますまだまだ訪問者の少ないブログですが有り難い事に先日たまたまブログを見て下さった方から初めて電話でのお問合せを頂きましたお気軽にお問合せ下さいと言いつつも、お客さんの立場からすると問い合わせるにも中々勇気が入る事と思います。その勇気ある問い合わせのおかげで私にとってブログを書く励みになりました住宅設備の事で不安に思っていることがありましたらなんなりと!解決のお手伝いができるかもしれませんよ昨日はトイレの一式交換をして参りました。知り合いの大工さんからの紹介で、汚れが気になるので一式交換したいとのご要望で便器、便座、タンク全て交換させて頂きました。ご高齢の方で使用用途が限られているという事で便座の機能は必要最低限の暖房便座のみのシンプルなものをチョイスさせていただきました。便器ごと交換の場合気を付けたいポイントが排水の位置です。トイレ後方側の壁から排水管中心までの距離(排水芯)が同じものでなければ床を壊して排水管の位置をやり直すなど大掛かりな工事となってしまいます。既存のトイレの排水芯を正確に測定するには便器を外さなければなりません。そんな時便利なのがTOTOのリモデル便器です。(LIXILではリトイレ)写真の排水アジャスターの目盛りが書かれている部分を現場の排水芯の位置によってカットし、様々な排水芯に対応出来ます。ちなみに今回はカットせずに済みました。便器を乗せて固定します。タンク裏側にあたる壁紙のカビがひどいですね...費用と工事日数はかかりますが、大工さんや内装屋さんを入れてトイレの丸ごとリフォームも承っております。和式のトイレから洋式トイレへ変更なども出来ますよ便座を取り付完成2時間程度で完了しました。17:54|エアコン|こんにちわ!稲葉です。先日の日曜日、自宅のエアコンを取り付けていない部屋へようやくエアコンを取付ける事が出来ました。今回は時間に追われる作業ではないので写真もそれなりに撮る事が出来ました「まちのガス屋」として、こんな事もやってるんだぁと思っていただきたくブログを始めた訳ですが、実際の現場では時間との勝負もあり中々写真を撮れない事もよくあります。)少しずつですがこのブログを読んでくださる方の為に記事をアップできたらなと思います。築30年以上の木造造りで現在は私が寝る為だけに使っている家です。壁はポロポロ落ちる砂壁でした。数年前に漆喰を塗りましたが養生をちゃんとしなかったので見栄えが悪いですねエアコンの背板を固定するのに強度が無いので今回は取付サンを使用しました。穴開け芯出し愛用のマキタ振動ドリルで壁を貫通させ内側、外側両サイドからΦ70のホルソーで穴を開けます。外壁はこれも古い家屋に多いリシン掻き落とし、配管カバーを付けるのにいちいち下穴を開けてプラグを入れなければならないので面倒でしたリフォームの現場で引き揚げて来たクーラーキャッチャーをリサイクル。外と中を窓越しに出たり入ったりの作業が続きます...瓦が滑るので足袋を履いての作業ですが、焼けた瓦と太陽の照り返しとキツく、改めて屋根工事の方達は凄いなと感心しました。室外機を乗せて配管カバーを取付けます。ガス管、液管、ドレンホースの接続と1.6mmのVVFケーブル3芯線を接続します。ガス管、液管の接続には必ずトルクレンチを使います。締める力が足りないと当然ガス漏れし、強く締めすぎるとフレア部分が割れて結果的にガス漏れします。フレア割れは設置後経年と共に現れるので設置時には気付かないなんて事もあるので注意が必要です。ドレンホースの勾配もちゃんととらないと室内機から水が出てきてしまうので注意が必要です。しても、この辺の写真を撮り忘れていました作業しながら写真撮影は無理なので機会があったら使っている道具の紹介などもしてみようと思います。全ての接続が終わったら、冷媒配管内の水分を含んだ空気を追い出す真空乾燥を行います。今回は15分真空ポンプを運転させて、停止後10分程ゲージが戻らない事を確認しました。液側を90°開けてまたすぐ閉めて、ガス漏れのチェックを行います。その間にコンセントを付け変えます。隣の部屋のエアコン電源として分岐していました。本当はエアコンは1台につき専用のブレーカーとコンセントが必要です。隣の部屋と同時にエアコンを使わないことと自宅の工事ということで自己責任でやってます。コンセント交換など簡単な作業ですが第二種電気工事士の資格が必要です。ガス漏れが無い事を確認して、ガス側、液側を全開にしていよいよ試運転。いい~感じに冷えて来ましたこの時に室内機のフィルターを一旦外して、熱交フィンに水を注いでドレンがちゃんと室外へ排水されているか確認をすれば完璧です。ゲージマニホルドを外す時はガスを放出させないように、エアコンを運転(冷房運転)のまま一旦液側を全閉します。ゲージの値が下がって0になるかならないかの時に三方弁のサービスポートにつないだコントロールバルブを閉めて、すぐに液側を全開にします。する事によって、ゲージまで来ていたガスをエアコンに戻す事が出来ます。コントロールバルブ室外機のカバーを閉めて工事完了です。午後からの作業でしたがすっかり日が沈んでしまいました。10:38|器具のこと|おはようございます!稲葉です。今日は今年一番の暑さになるとの事。パネルを外したトコさすがに容量460lはタンクの存在感が目立ちますね。中身を引きずり出して箱だけにしてやりましたタンクだけ残して、産廃屋さんの為に銅管などを箱に戻しました。バラして感じた事は、設置状態での修理の場合かなり手強そう...・タンクのみ写真を撮りやすいようにサンダーで四角く穴を開けようとしたのですが、丁度タンク下にスマホが入りそうな穴があったのでそこから内部を撮影してみました。・タンク内部うん...思ってたよりは全然キレイでしたねさすがステンレスってとこでしょうか。タンク下部の赤水の堆積は貯湯式であるがゆえにやはり避けられないようですね。非常時の生活用水として利用できますが、飲用に適さない理由はここだと思います。給湯器はあらかじめお湯を作って貯めておく(貯湯式)ではなく、お湯の蛇口をひねると初めてお湯を作る(直圧式)に限るなぁと私は思います。01:10|エアコン|こんばんわ!稲葉です。本日は夜更かしです今日は、灯油配送のローリー車が車検だった為午前中は留守番を、そして午後は予定配送宅を昨日までに済ましていた事もあり、さてどーしようか、ヒマだぁ。作りかけのHPでもやろうかと思っていたら、とあるお客様よりエアコンの具合が悪いので見て欲しいとTELが有りました。!!電源ON!!電池だけじゃぁ手間代も取れないなぁと思っていたらファンが回っているだけで、いつまでたっても冷風が出てこない。裏に回って室外機を確認すると。ファンが回っていない。圧縮機の故障でしょうか年式からして14年経過していた事もあり交換を薦めさせていただきました。「2~3日使えないのよね?」とお客様。設置場所がリビングで、この暑さ。お年寄りには大変しんどい状況です。