夏は涼しく、冬は暖かい。次世代との比較お問い合わせ組織概要トップページ2014/12/08気密検査終了:C値=0.1というスバラシイ結果がでました!先日、観音寺市の常小春PH(パッシブハウス基準超の性能)の現場で気密検査が行われてスバラシイ結果が出ました。日本では、気密を実測しているところもまだまだ少ないのが現実。アットホームズでは全棟測定、それも普通は「減圧時」だけなのですが、「加圧時」も実施しています。↓こいつが測定器です。コレをまわしてお家の隙間を計っていきます。減圧、加圧してそれで隙間から動いている空気を測定しているんです。結果は↑の機械からスグに出力されます。コレを見ながら隙間を探して埋めていきます。なんと今回は一回目の結果です。C値(相当隙間面積)は減圧時:0.148cm2/m2加圧時:0.1cm2/m2というとても良好な結果を得られました。大工さんと現場監督の丁寧な仕事に感謝です!このお家は約117m2なので、お家全体で11.7cm2の隙間しかないコトになります。家全体で合わして約3.4cm2×3.4cm2の隙間って、スゴイですね!ほぼ、サッシの隙間しかないくらいと思います。気密は調湿気密シート(デュポン社のザバーン)で取っています!丁寧な作業の賜物ですね。編集トップへ戻る閉じる。