X5029B01【感震ブレーカー(震太郎)取扱い製品】震度5強相当の地震波を感知すると主幹ブレーカーを自動的に遮断し、電気火災(二次災害)の予防に貢献。X5029B01印刷用ページ震度5強相当の地震波を感知すると主幹ブレーカーを自動的に遮断し、電気火災(二次災害)の予防に貢献。X5029B01の画像を表示しています。アース付きのコンセントに差し込むだけの簡単設置です。震度5強相当の地震を検知すると主幹ブレーカーを自動的に遮断します。専門的な設置工事が不要なため、誰でも簡単に設置ができます。主幹ブレーカーを一括遮断することで、地震による電気火災(二次災害)を予防できます。避難時の照明の確保と安全面を考慮し、地震検知後、3分後に主幹ブレーカーを遮断します。テスト機能やリセット機能がありますので、一般家庭でも動作確認が簡単にできます。家屋の急激な傾きを検知した場合、待機時間なしで主幹ブレーカーを即遮断します。法人名(大和電器)遮断の仕組み1.震度5強以上の地震を検知します。2.マイコンから疑似漏電ON信号を出力します。3.製品内にて、基板に供給されている商用電源のL(非接地側)から基板内抵抗を通してE(アース側)へ約50mAの疑似漏電電流を流します。漏電ブレーカーが漏電を検知し、ブレーカーを遮断します。自動車用インバーターケーブル収納AC充電器ワイヤレス充電器カーチャージャーモバイルバッテリーノートパソコン用バッテリースマートフォンアクセサリタブレットアクセサリ無停電電源装置(UPS)。