ヒューズまとめ計器用変圧器(VT)とは?どうもじんでんです。今回は計器用変圧器(VT)について記事にしようと思います。Transformer」の略称です。Transformer」とも呼んでいました。古い図面なんかにはPTとの表記がありますが、機能などには違いはなく呼び方が違うだけです。「Potential」には「電位」との意味があります。高圧受電設備などで電圧計がついていると思いますが、それらの為に計器用変圧器が設置されています。計器用変圧器を介して計測する必要があるか疑問に思う方もいるかもしれません。それは高電圧のままでは計器類や配線などをそれ相応に作る必要があり、コスト面や安全面で現実的ではありません。その為に計器用変圧器で取扱のしやすい電圧に変換して、計測などをしています。取扱上の注意!計器用変圧器の取扱で、やってはいけない事があります。それは通電中に二次側を短絡してはいけないということです。二次側を短絡してしまうと大電流が流れ焼損し、絶縁破壊を招いてしまう恐れがあります。通電中に二次側の計器などの交換が、必要な場合があるかと思います。安全に作業しようと思えば停電しての作業が良いのですが、そうもいかない場合があるかと思います。その場合は作業範囲より上位の試験端子などで開放をして、電圧がない状態で作業しましょう。この時に計器用変流器の回路の短絡と間違えないようにしましょう。計器用変圧器の二次側回路を試験端子などで開放する場合に、注意することがもう一つあります。それは不足電圧継電器が設置されていないことを確認することです。不足電圧継電器は試験端子より負荷側に設置されていることが多く、試験端子にて開放すると不足電圧継電器の入力も0Vになり動作してしまいます。警報だけならいいのですが、遮断器の開放や発電機の起動などのスタート信号になっていると、不用意の停電などを引き起こしてしまいます。測定したい回路の定格電圧に合わせます。6600Vや440Vになるかと思います。二次側はほとんどが110Vです。簡単に言うと容量のようなものです。定格負担を超えて接続すると、誤差が大きくなり精度が保てません。接続する計器や継電器の負担(VA)より、大きいものを選びましょう。一次ヒューズ計器用変圧器には一次側にヒューズが必要です。殆どの計器用変圧器は標準で装着されているので、あまり考える必要はないです。機器本体に装着されていない機種では、別途で計器用変圧器の一次側の直近に設置するようにしましょう。このヒューズの設置には2つの目的があります。1つは計器用変圧器の本体の保護です。これは当たり前で、ヒューズとはこれを目的で設置されますね。1つは主回路の保護です。計器用変圧器に絶縁劣化や破壊で短絡電流が流れた際に、主回路より切り離し波及を防ぐことができます。スポンサーリンクまとめ二次側を短絡してはいけない。一次電圧は設置する回路の定格電圧に合わせる。二次電圧は110Vが基本。定格負担は、接続する計器や継電器の負担の合計より大きいものを選ぶ。一次側にはヒューズを設置する。ヒューズは機器の保護だけでなく、主回路の保護も目的としている。今回は計器用変圧器(VT)について記事にしました。基本的なことばかりですが、だからこそしっかりと理解しておくことが重要だと思います。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。今回はPASの選定のポイントについて記事にしました。PASの基本については、こちらの記事を見て下さい。PASには重要な選定ポイントがあります。今回はVT内蔵PASの耐圧試験についてお話したいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。電気屋の気まぐれ忘備録.メニューホーム充電電流計算ツールプライバシーポリシーホーム検索トップサイドバーじんでん当サイトの運営者。九州に住んでいる20代の独身男です。電気関係の仕事をしております。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信していきます。