エクセルギー収支の結果をエクセルギー欄に示す。評価[編集]電気的エネルギーはエクセルギーに等しい。エンタルピーとエクセルギーの間に大きな差があることに注意されたい。設備全体のエネルギー収支[編集]以上の機器別収支を集めてまとめた設備全体のエネルギー収支を、下表に示す。100エンタルピー収支では、抽気・背気の熱量を額面どおり過大に評価する。本設備のように背気の熱を加熱用熱源として利用する場合は、損失がほとんどないとの誤った印象を与える。エクセルギー収支を見ると、大きな損失がボイラ(燃焼器・熱交換器)での燃焼と熱交換にあることがわかる。この損失を少なくするには、燃焼温度を(燃焼用空気量を理論空気量に近づけて)高くして、ボイラの圧力と温度を高くして燃焼ガスとの温度差を小さくする等の対策を行うのが有効と思われる。予熱、その他の対策も必要と思える。)まで復水タービンで膨張させて仕事を取り出す場合について、計算する。湿り蒸気となっている。