最近では「みなとパーク芝浦」や「愛育病院」が建設され、さらに大規模複合開発が進められています。指定を受け、1996年10月より当地区への熱供給を行ってきました。近年は地球温暖化や都市のヒートアイランドが一層問題になるなど、さらなる環境対応が求められており、2003年10月には大幅な省エネルギーを実現する天然ガスコージェネレーションを導入し、電気供給サービスを開始。650kW再生サイクルガスタービンを採用し、国から「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条」に基づく補助事業の認定を受けております。グランパークJR田町駅徒歩5分に立地する“トリプルコンプレックス”の複合ビルで、オフィスと住居、さらに商業店舗を併設。地上35階、高さ約150mのスケールを誇り、地区のランドマークとしての存在感を見せています。1階・地下1階には飲食店から物販・サービス店舗まで全15店舗が揃い、大小6室のホール・会議室を備えて機能性も充実。256m2地下部分(地下4階)46,226m2地域冷暖房とは地域冷暖房とは、大型のビルの地下等に冷・温熱源機を設置して、複数のビルに地域導管を通して、熱媒を供給するシステムをいいます。エネルギー効果により、CO2排出量の削減が図られ、地球温暖化防止に寄与できます。・都市ガス利用や脱硝設備により、NOx、SOxの排出量が抑えられ大気汚染防止に役立ちます。・プラントを設置する建物においては、プラント部分の容積率が緩和されることになります。プラントは24時間体制で運営・管理されており、専門のオペレーターが運転することにより安定供給が図れます。・プラントが地下に設置されていることから、地震などの災害に対しても被害が少なく、災害に強いシステムとなっています。有効利用することができます。圧縮機で圧縮された空気が熱交換器へ。燃焼器に投入されます。熱交換器を通って圧縮空気を予熱する熱源となります。排熱ボイラーで蒸気の熱源としても利用されます。2総合効率の高いオンサイトシステムガスエンジンやガスタービンなどで発電し、排ガスや冷却水の排熱を回収して空調・給湯などに利用します。エネルギーを必要とする建物で製造するオンサイトシステムなので、送電などエネルギー輸送におけるロスが少ないことも特長。最終的なエネルギー利用効率は、商用電力の38%に対して70~80%と非常に高く、大幅な省エネルギーとCO2削減を実現します。レベルでも損傷を受けません。180度折り曲げても、まったく破損しない強い材料です。低圧導管は、耐震性・耐食性に優れたポリエチレン管の採用を積極的に進めています。5弱以上の地震動を受けた80あまりの地域熱供給施設で、大津波による被害で供給を停止した1施設、停電と燃料確保ができずに供給を停止した3施設を除き、ほとんどの施設が、12時間以内に熱供給を再開しました。1中央監視システムの更新システム二重化による信頼性の向上、オペレータの省エネ運転支援データ演算機能追加(COPの演算等)、およびガス、電気のデマンド表示などを可能としたシステム構成に更新しました。2サポートシステムの導入プラントの運転状況を表、グラフに表示し、“見える化”を充実させると共に、運転ガイダンス機能を追加。熱源機器の運転方法の支援ができるようになりました。官庁届出書類のデータを自動集計し、事務作業の効率化を図りました。大画面によりエネルギー供給情報の共有化を図りました。4監視室レイアウトの変更オペレータの働きやすさに配慮したレイアウトに変更し、意識改革を図りました。向上と、季節に応じた冷却水温度の変化を利用することで高効率運転が可能となり、高いCOPを実現しました。●小型貫流蒸気ボイラ高速多位置制御(0%、20%〈低燃焼〉、45%〈中燃焼〉、100%〈高燃焼〉)により、常にエコ運転ポイントをキープ。