このエコキュート、出口温度が90°Cまで上がらないよ。今、季節は夏なので、省エネルギーモードで運転中です。仕様書には出口温度90°Cと書いてあるよ。これは冬期の定格出力時の能力で、今の高い外気温度では必要ありません。仕様書通りに能力が出ないと困るよ。夏期は上がりませんが、冬期には90°Cまで上がります。今すぐ上がるようにしてよ。この冬に性能検証をします。給湯量は今、十分に間に合っています。建築設備の機器は全て機器仕様書があります。そこには一定の条件下で満たすべき能力が記載されています。いわゆる「定格」性能です。エコキュートで90°Cに沸き上げする場合、給水温度が15°C、出湯温度90°C、外気温度16°Cの時の加熱能力と消費電力が記載されています。これはあくまでも、この条件下での能力です。建築設備の世界では、このメーカーの定格性能を引用して設計事務所が設計仕様書として記載、施工業者へ入札を行います。施工業者は原則完成引き渡し時(竣工時)に、この設計仕様書を満たす機器を納入している事を、施主に報告する必要があります。そもそもエコキュートは、少ない消費電力でお湯を沸かすために開発された商品であり、メーカにとって給湯量を確保出来る事は勿論、省エネルギー性能を最大限にするためにしのぎを削っています。(平均2~3年ごとに効率が上がています)省エネルギー性能をUPする最も簡単な方法は、必要のない時に無駄な仕事をしない事です。夏場は給水温度が高いため、出湯温度が低くても問題ありません。請負業者の中には、やたらと定格性能にこだわる人がいます。今回の所長は極端な例ですが、定格性能を守る事だけが契約履行の唯一の方法とばかりに、頑として譲らない人がいます。定格性能はあくまでも必要な給湯量を確保するための手段であり、目的は必要な給湯量を少ない消費電力で作る事です。一言お施主様に説明して「冬場に能力検証をします」と言えば、普通認められます。定格性能は、目的を達成する手段です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。