VT結線ミスによる二次電圧こんにちはゲストさん。>>締切り済みの質問VT結線ミスによる二次電圧お世話になります。先月キュービクル改修の際に、6kv受電に三菱製マルチメータをつけたみたいなのですが、昨日月例点検に行って見ると、積算値が3kwhでした。←小さすぎそして、瞬時電力が-2.5kw(笑)配線を間違ったのだろうと見れるかぎりで見てみますと、既設のVT配線が以下のようでした。P2(1)v・・・線番P3(2)u・・・線番P1以上の状態でした。工事屋がP1,P2,P3をそれぞれそのままMMへつないだようです。そこで、質問ですが、計測される電力は以下の式であってますでしょうか?(CTラインは正常として)W1=VstIrCOS(90°-θ)W2=VsrItCOS(90°+θ)三相平衡回路であれば、0W当該キュービクルは、体育館専用で主に照明が主。平衡しきれず、若干の-電力値が表示されてしまう。SCは20kVar×1台また、電圧は三相とも6.6kV付近を示し、正常と思います。見、変な電圧が出そうですが、P2-P3間電圧=Vrs=6.6kVP1-P2間電圧=Vst=6.6kVP1-P3間電圧=Vst+Vrs...相順R→S→Tで、相電圧をEとして、Vst+Vrs=Vs-Vt+Vr-Vs=Vr-Vt=E-E(-1/2+j√3/2)(ドット省略)=3E/2-j√3E/2=√3Eよって、正常に電圧は表示されると認識しております。以上、長々書き、わかりづらくてすみません。電力の計算式と、電圧の計算式が間違っていないか確認したい事です。回答(2)ANo.2noname#174192はじめましてこんばんは質問の内容とは違ってしまうかも知れませんが、VT2次の線番が明らかに違ってます。三相3線トランスのVT2次側の線番は1時側との対象でR相→P1,S相→P2(二次側も1次と同様に渡りが入ってるはずです),T相→P3が一般的な結線方法です(R相v→P1,u→P2隣のuと渡りT相V→P2,u→P3)3本の電圧線(P1,P2,P3)マルチメーターに接続されているならば、たぶんP1とP3の順番が逆になっています。P2の接続までやらない業者ならかなり怪しいです。確認方法としましては、今回の工事で電圧メーターを交換していないならば、同じVTから電圧をとっていますのでテスターで電圧メーターの切り替えSWのP1,P2,P3とマルチメーターの同じくP1,P2,P3どうし(同じP1どうしです)計ってください正しい配線がされていれば0Vになります。電圧要素と電流要素の位相が違っているために計測できなくなるのです電圧計(当該トランス2次電圧)を撤去されている場合は電力量を計測できる計器日置6319など使用すると簡単に解ります)質問されている方は主任技術者様かその係りの方だとお察しします。同じ電気屋さんが継続して工事に入られているならば他の積算電力量計の配線も疑ったほうが良いと思います。(0)通報するANo.1xyzstoreVTの結線ですが、確かに間違っていますね。現状の線番での結線では、示している電圧と表記している相の電圧が異なってしまいます。電力の計算式ですが、cosθは力率として、W1=VstIrCOSθW2=VsrItCOSθP=W1+W2となります。電圧の式は読み取りにくくて分かりませんが、現状の間違い結線でも三相共6.6kVを指すはずです。以前このカテゴリで次のような式を見ました。こちら電気に関してはオームの法則がわかるくらいの素人です。電気設備点検表を見ての質問です。三菱の講習用テキストを見て、サーボモーターの勉強を始めました。サーキットテスターによる電圧、電流、抵抗の測定っていう実験での質問です。(1)しゅう動抵抗器のし...バッテリーから電流を流した後のバッテリー電圧は。