室内機で電源からの検出が正常かどうか判断します。ドレン配管の詰まり、配管勾配不良。フロートスイッチの導通、動作確認。熱交換器温センサーの温度が(65)°Cを超えた時、熱交換器温センサーの温度が連続して(0)°C以下を検出した時に、診断記号を記憶し停止する。連続して確定したらシステムダウンします。タップの50%以下のとき。センサーの温度(−50)°C(1860)kΩ以上、(212)°C(120)Ω未満を検出した時、異常表示する。Ω以下】していなければ、コネクタの接触不良または、制御基板不良。吹出し口のシャッターのロック【床置きタイプのみ】シャッターが開の時リミットスイッチが閉。シャッターが閉の時リミットスイッチが開。コネクタの接触不良プリント基板不良。回確定したらシステムダウンします。症状は、時々室外機が停止する。回確定:システムダウン吐出管サーミスタの検出温度(120)°C以上で停止(107)°C以下で異常を解除する。冷凍サイクルの確認:ガス漏れ。場合:全てのユニットに異常が確定された場合は、システムダウンします。連鎖破壊で室外機制御基板を破壊する場合あり。メイン基板、電源基板も破壊する場合あり。室内機、室外機プリント基板不良。内外通信線の誤配線の確認。電圧をはかり、電圧が確実に室外機に供給されているか、もしくは、室外機より室内機へ帰ってきているか確認してください。光クリーンランプ不良バックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。『GTAオンライン』レースモードとRCタイムトライアルの報酬が2倍に。2020年2月7日プロフィールkoro初めまして、本サイトを運営しております”ころ”です。このサイトはLinuxサーバで運用しております。掲載内容についていかなる損害が起きても責任は負いませんのでご承知くださいまた、間違い等がございましたら左欄下のメールアイコンをクリックの上メールにてお知らせくだされば幸甚です。Japan(ショップジャパン)公式>ホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。