5スレッドの最後へ東芝のNDR1と悩んだ挙句、近所の量販店で三菱のこの機種を購入しました。標準取付費は込ですが、(取り付ける部屋は、隠ぺい配管となっており)『追加工事代6400円かかります』との事・・・。隠ぺい配管の場合、取り付けはそんなに大変なんでしょうか?(そもそもエアコンって基本は一人で取り付け工事をするんですよね?なので、隠ぺい配管の時は、配管が伸びない等の理由で、エアコンを持ち上げながらの工事で大変だからなんでしょうか?それで6000円以上の追加工事なんですかね?)ちなみに撤去工事等はありません。07:01(1年以上前)再利用してもそれによって余計に費用がかさむようでは隠ぺい配管の再利用ってあまり意味なくないですか。09:05(1年以上前)配管再利用なんて・・・聞こえはいいですが「交換不能」ってことです。隠ぺい配管は見た目を良くすることが目的なので工事費が高く付くのは仕方ないですね。09:36(1年以上前)聞いた話ですが壁に穴を開けて配管する一般的な方法の方が不良時の対応ではどうにでもできると言ってましたね。うちでも冷媒のガス漏れ対応で配管の交換をした事があります。問題の多くはドレン管の経年劣化や室内機の底面にドレン管が横引きされるのでゴミ詰りで漏水の可能性が高くなると言ってましたが一番は室内側の配管作業が大変だからみたいです。原因は接続部分の作業スペースが問題みたいです。2人なら幾分楽だけど1人だと前もって室内機を板部分に仮止めした状態で作業するからだそうです。配管を一部溶接(またはユニオンという部品)でつながないと長さが足りない場合がある。既設配管と購入するサイズの配管が違う場合も上記と同様の工事が必要。ドレンの仕舞によっては部材等使う場合がある。通常の手順より手間がかかる場合がある。なんちゃって業者では隠蔽など技術を要する取り付けができない。VVFケーブルが2.0mm以下の場合(1.6mm等)は工事できない場合あり(メーカーからの指示)また一部機種(三菱などはできる場合もあり)自分は隠蔽での依頼を受けた場合、配管やドレンの入れかえが可能な場合は基本入れ替えるようにしています。(点検口などが必要な場合)また窒素などで機密試験まではしませんが、配管のガス漏れやドレンの水漏れは保証できない旨を伝え、承諾書いただいてから工事しています。(配管が見えないところで詰まったり折れたりしてる場合があるため)最近は昔ほど隠蔽の仕込み(新築時)が減ったようにも思います。理由は換気エアコンなどが増えたため・・・かな?メンテなどの意味では露出配管のほうが絶対良いとは思います。20:50(1年以上前)皆さんご回答ありがとうございます。21:01(1年以上前)ケースバイケースだとは思いますが、最もありうる感じとしては室内側は上からエアコンをとりけるので穴は見えなくなってそのまま、室外側は旧配管が飛び出した状態でそのままという感じではないでしょうか。粘土での穴埋め程度じゃないかと思いますよ。場合によっては室内側も同じだと思います。21:34(1年以上前)りゅうNO3さん標準取付費は無料(商品代に入っています)です。13:09(1年以上前)隠蔽配管の場合、新規エアコンと既存配管を室内機、室外機それぞれ接続する必要があります。既存配管のリークテストも別途する必要があります。この辺は露出の場合には必要ないものなので、コストはどうしても上がると思います。エアコンの場合、隠蔽配管は見た目は良いのですが配管にどうしても生じる結露などで壁内断熱材に影響があったりして、知人の電気工事業いくつか聴いたことがありますが余程でなければ再利用を受けないと言ってました。ユーザーにメリットデメリットを話したうえで、了承した場合のみ請け負うと。リークや結露などの問題はノークレームで、ということでした。既存のエアコン設置場所へ入替になる場合、外壁と接している内壁なら室外機側はそのまま貫通させて、外部露出かと。問題になるのは外壁の貫通穴でしょうね。気になる場所でなければ、パテ埋めして蓋になるように防水ボックスなどでサイズが合うものを付けるのが安上がりかと思います。21:15(1年以上前)>隠蔽配管の場合、新規エアコンと既存配管を室内機、室外機それぞれ接続する必要があります。隠蔽だろうが新規だろうが接続せないかんよ^^その言い分じゃ新規配管なら接続せんでもええように受け取れるが・・・>既存配管のリークテストも別途する必要があります。11:18(1年以上前)りゅうNO3さん>余程環境のいいエアコンの入れ替えしかしたことないようでうらやましいですね。隠蔽がみんなきれいな工事や、問題ない配管だけでないのですよ。引き直しできない隠蔽があったりしますが、それらも真空引きしてゲージ上がってリークしてから判断するんですかね?その時には既に内外ともに機器がついてますが、配管入替はそこからの作業ですか??隠蔽がPF管やCD管使ってて綺麗に抜ければいいですがね。最近は断熱施工リフォームでウレタン入ってたりして通常じゃ引き抜けないものもあったりしますけど。こちら寒冷地ではこんなケースが山のようにあります。やり直す手間や客に掛ける迷惑(工事時間の延長、工事の業者側からのキャンセル(実際いる、こういうレベルの業者)を考えなきゃできるでしょうが、少なくともうちの周りの業者はやりませんよ。リスクがあると思えば露出を勧めてますしね。技術屋が万能ではありませんよ。0資格があろうがなんだろうが、仕事して金稼ぐなら客のデメリットもちゃんと考えるべき。今はエアコン工事も業者が時間単位で指定し、客は家にいて工事完了を待ってる。真空引きまで来てNGとなったらその客だけでなく、次の客以降にも迷惑がかかるんですよね。by公共事業も直接受託してる業者をいくつも使ってる電気関連工事業...とでも書いておけばいいですか?肩書はなんの役にも立ちません。こちらはあなたではなくトピ主さんに参考になればいいと思い書いています。私も一部の業者ですし、一方からの見方ですがね。22:22(1年以上前)>余程環境のいいエアコンの入れ替えしかしたことないようでうらやましいですね。そんなことを平気で言うこと自体、おめでたい思いますわ^^ああ、自分、30年近くエアコン専門でやっててね数年前、あるメーカーを退職して自営やってますわ>隠蔽がPF管やCD管使ってて綺麗に抜ければいいですがね。?^^>資格があろうがなんだろうが、仕事して金稼ぐなら客のデメリットもちゃんと考えるべき。20:23(1年以上前)皆さんいろいろと教えていただきありがとうございました。お陰様で無事、先日『隠ぺい配管再利用』で取り付け完了しました。10年〜後にエアコン入替の時は、露出配管にするつもりです。【質問・アドバイス】m-ATXのPC【Myコレクション】現在のPC構成ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。