候補問題No.2から複線図及び完成図を描きました。単線図No.2をみると、単相変圧器の一次側は6600V、二次側は100Vとなっており、二次側は配線用遮断器の一次側につながっています。配線用遮断器の二次側は、ランプレセプタクルの点滅回路です。スイッチ「イ」、もしくは自動点滅器によるによるランプレセプタクルのオンオフができ、切替用3路スイッチでどちらか任意に選択できるようになっています。ネットでは、複線図を描く上での便宜上、スイッチの非接地側と接地側に区別しています。複線図に関しては配線用遮断器の二次側以降について解説します。配線用遮断器の二次側から他の負荷への配線をします。アウトレットボックスとジョイントボックスを通過する電線には接続点を設け、非接地側と接地側に区別します。ジョイントボックス内の電線接続点から2本の電線を引き出し、自動点滅器の電線に繋ぎます。次にランプレセプタクルの点滅回路の複線図を描きます。候補問題No.2においては切替用3路スイッチが付いており、スイッチ「イ」、もしくは自動点滅器を選択できるようになっています。スイッチ「イ」による点滅回路を配線します。最後は自動点滅器による点滅回路で、3路スイッチの固定接点に自動点滅器の負荷側電線を繋ぐとランプレセプタクルの点滅回路が完成します。TAIGA.K.N.当サイトに掲載されている文章や画像の無許可転載、転用はご遠慮ください。