コンセントやタンブラスイッチ、パイロットランプなどの埋込連用器具を必要に応じて自由に取り付けれる枠を埋込取付枠(連用取付枠)と呼びます。埋込取付枠とは左記のタイプの埋込取付枠は最大3個の埋込連用器具を取り付けれます。タンブラスイッチとパイロットランプを取り付けてスイッチのオンオフ状態を一目で分かるようにしたり、タンブラスイッチとコンセントを取り付けてスイッチの入切によりコンセントにつながれた負荷の電源をオンオフしたりと用途は多種多様です。今回は埋込取付枠に埋込連用コンセントを取り付けてみます。最初に埋込取付枠のツメに埋込連用コンセントをはめ込みます。連用取付枠には表裏及び上下がありますので取り付け方向には十分に注意してください。埋込取付枠の左側のツメの位置にコンセントを引掛けて、しっかりと手で動かないように固定します。反対側(右側)の器具固定用のツメにマイナスドライバーの先端を入れてひねり、コンセントを固定してください。埋込連用器具が1個の場合には埋込取付枠の中央に、2つの場合には中央を空けて上下に取り付けてください。埋込連用コンセントに電線を接続する埋込取付枠(連用取付枠)にとりつけた埋込連用コンセントに電線を接続します。電線の絶縁皮膜を剥ぎ取ります。埋込連用器具の裏面にあるストリップゲージにあわせて絶縁皮膜を剥ぎ取ってください。電線差込口に絶縁被膜を剥ぎ取った心線を差し込みます。差込不足や皮膜の剥き過ぎは欠陥となりますので注意してください。埋込連用コンセントから電線を外す場合もし結線ミスなどで電線を外す場合には、埋込連用器具の裏にあるはずし穴にマイナスドライバーの先端を差込み電線を引き抜いてください。マイナスドライバーの先端を差し込んだときに“はずし穴”に無理な力を加えると、埋込連用器具が割れることがあります。器具を破損させた場合は欠陥となりますので、はずし穴から電線を外す場合には慎重に行ってください。TAIGA.K.N.当サイトに掲載されている文章や画像の無許可転載、転用はご遠慮ください。