状況について、以下のとおりお知らせいたします。3号機の燃料取り出し用カバー等の設置作業を開始。燃料取り出し用カバードーム屋根の吊り上げ、組み立て作業を開始。フランジボルト締めタイプの貯留タンクの解体開始。完全閉合に向けた凍結運転を開始(第三段階)。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring2/index-j.html【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・1号機使用済燃料プール(以下「SFP」という。)については、2月1日午後3時10分にSFP循環冷却の一次系の冷却を停止。冷却停止時のSFP水温度は25.4°C。3月12日午後5時まで冷却を停止予定。SFP循環冷却一次系のポンプは2台(A,B)あり、ポンプAは点検を行い、ポンプBについてはポンプAの点検を行う際の作業安全確保の観点から停止状態とする。放熱を考慮した停止期間終了時点で約23.5°Cと評価。近接する作業を実施することから、2月12日午前5時~2月21日午後5時まで安全確保のため当該設備を全停予定。放熱を考慮した停止期間終了時点で約38.7°Cと評価。予定通り作業実施し、2月12日午前6時38分にSFP循環冷却系の一次系の冷却を停止。冷却停止時のSFP水温度は、29.3°C。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。