神奈川エアコンクリーニングのプロ!業務用エアコンクリーニングが複数台なら、アスターへ!店舗、病院、オフィス清掃もお任せ下さい。三菱重工の新しい天カセ4方向のエアコンクリーニングの依頼がありました。高い場所にあると言う事で、こちらの高さがどれくらいか把握できないので4mを超えた場合は、割増の料金になる可能性がありますと言うことを事前にお伝えして、作業することになりました。三菱重工の場合、お掃除機能付きは、自動昇降もセットなのかもしれません。実際にこの機種を見たのは初めてです。良いお客様で、高さは何とか問題なかったのですが、機種に自動お掃除機能付きがついているので割高になるとはお伝えしたのですが、それで構いませんと言うことで作業することになりました。1年くらいしか使っていないらしく、(実際には昨年の3月にこちらの店舗様に移転してきたとのこと)熱交換器を見てもそんなには汚れていませんでした。臭いが気になるのかと聞いたところ、臭いは全く気にならない。暖かくないので洗浄して欲しいとのことでした。全部で3台ありました。効きが悪い原因は一発でわかりました。完全に自動お掃除機能のフィルターが目づまりしているのです。フィルターを全部外した状態で、エアコンを暖房運転させたところ、今までとは全く違いすぐに、店舗全体が暖かくなりました。このフィルターはものすごく目が細かいので、詰まると逆に全くと言っていいほど風が通らなくなるのだと思います。風の勢いが10倍くらいになりましたので。「もしかして、これでいいですか?」と聞いたところ「これで十分です。フィルターを取り外し、高圧洗浄して取り付けて終了としました。やっても良かったんですけどね。高さが結構ある現場で、パネルが通常のものであれば、足場を組まなくてもやるのですが、今回のパネルはかなり重く、脚立での作業はやはり少し危険だと判断しました。実はそのあとの現場も控えていて、通常タイプの3台での時間計算をしていたので、次のお客様にもご迷惑がかかると思い、全てを総合的に判断して、洗浄作業は行いませんでした。良かったと思っています。次もよろしくお願いしますとおっしゃっていただきました。次回は、きちんとやりますので、その分の時間も計算してまいりますとお伝えしました。お役に立てて良かったです。ありがとうございました。前の記事コメントタイトル:お名前:認証コード0408コメント:コメントは管理者の承認後に表示されます。