札幌の住宅設備機器や電気もリフォームも得意な建設会社です。日頃のお客様との交流や、建設業界、はたまた何かと悪いイメージがつきまとうリフォーム業界の社会的信用の向上を目指して日々奮闘している、社長のブログです。ボイラー交換実績は北海道一番を6年連続達成しました。お客様の目線で日々奮闘中です。本日2回目の投稿です。寒くなりますと連日のようにパネルヒーターの相談をいただきます。■他社でボイラーを交換したけれどパネルヒーターが完全に温まらない。業者さんに電話をしてもなかなか来てくれない。来てエア抜きをしても一向に温まるようにならない。■パネルヒーターの交換をしないとダメだと言われたが30万かかると言われた。■配管が詰まっているのでウチでは直せない。そんな感じのお話が多いです。下の写真は1ヵ所だけパネルヒーターが温まらないとの事でしたが、通常の配管洗浄では直らず徹底的に原因を突き止めるべく作業を行った時のものです。パネルヒーターが温まらない原因として多いのが不凍液がちゃんと隅々まで入っていないことも多いです。不凍液を充填する際には、配管の状況等から色々な予見をして、なるべく空気が抜けて行きやすいように不凍液を注入していきます。そのあたりを理解せずにやみくもに作業をしても空気が抜けず、不凍液がすみずみまで充填されません。このように大掛かりな作業に取り掛かる前にはまず通常の配管洗浄を行い、水を注入して試運転を行います。この作業だけで簡単に直ってしまうことも少なくありません。それでも直らない場合には、以下の作業となります。パネルヒーターを取り外して、つまりの原因がパネルヒーターなのか配管なのか、はたまた両方なのかひとつづつ調べて行きます。その為には温まらないパネルヒーター以外の同じ系統につながっているパネルヒーターも全て取外す必要があります。パネルヒーター内のゴミを取り除いています。↓パネルヒーター以外のいたるところから異物が出てきました。パネルヒーターのバルブボディーの左側の配管が異物でビッシリ詰まっています。無事に詰まりが解消されて温まるようになりました。詰まった原因は、定期的な不凍液交換を行わなかったことだと思います。このような状態になりますと修理費用もかさみます。快適なセントラル暖房の性能維持のためには不凍液交換は欠かせません。パネルヒーターのみならず温風式のファンコンベクターも同様に中が詰まります。ついてのお悩みはお気軽にどうぞ。最後までご覧いただきありがとうございました。弊社のホームページのランディングページが完成しました。お時間のございます方はクリックしてお読みいただけると光栄です。http://hakkoh.info/lp/お問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。0120−973−991携帯・PHSからは011-595-7851にお電話をお願い致します。お手数とは存じますが下記のメールアドレスの★を@に変更して送信して下さい。