設備関連スポンサーリンク先日、長府の石油暖房ボイラが、突如[H1]というエラーコードが発生し、停止するという事がありました。する事で、再び給湯はするのですが、数日経つとまた[H1]で停止するという事が続いたので、長府の修理センターに連絡して、サービスマンの方に修理訪問に来てもらいました。今回は、我が家の長府製作所の石油ボイラが、[H1]で停止するまでの前兆や、[H1]で考えられる不具合原因や、修理費用などについてまとめてみました。いう2006年製のボイラになります。発生したのは、今から約2ヶ月ほど前で、たまたまリモコンを見たら発生していました。してみて、問題がなければ、給湯はできるはずです。実際に我が家の場合は、これで給湯はできました。エラーコードについて調べてみると、以下の内容が出てきました。再発する】場合は【点検・修理】を依頼してください「ダンパーモータ作動不良による運転停止です」と、よく意味が分かりませんが、後日サービスマンの方から聞いた話では「外部から空気を取り込むのに必要な部品」の様な事を仰ってました。修理費用は?サービスマンの方が来られて、裏庭にあるボイラーを見てみると、以下の写真の様になっていました。なんじゃーこりゃ~~!!って感じで、とてもビックリしました!!燃えてはないんですが、煤塗れになっていました。煤の影響で黒煙が上がっていたのでしょうが、裏庭にあるため、全く気が付きませんでした。ボイラーの中身は、こんな感じです。煤で、酷い事になっていました。初期段階であれば、部品交換で済んでいた可能性もちなみに、初期段階であれば、部品交換で済んでいた可能性があり、当初の概算見積もりでは、作業料込みで1万円以内と言われてはいました。発生する前の段階(黒煙が発生し始めた頃)に気づいていれば、交換する必要はなかったみたいです。今回得た教訓は、定期的にボイラーの稼働確認をする事です。発生した時点では、既に煤の影響でボイラーの修理ができない可能性が高いので、月に1回でも良いと思うので、ボイラーから黒煙が吹いていないか定期的にチェックを行い、少しでも黒煙が吹いていたら、まずはサポートセンターに問い合わせをした方が良いと思います。【ダイキンエコキュート】TU37GFCVで、エラーコード[FA]が発生した時の対策と、修理費用について私が住んでいる北陸地方の今年の冬は、記録的な大雪になっていますが、気温も例年に比べると寒い日が多いように感じます。...記事を読む外壁材は種類と特徴を理解し、数年後のメンテナンスを考えて選定しよう外壁材は、家の見た目の第一印象にも関係してくる、とても重要な箇所となってくるので、ついデザインだけで選びがちです。一...記事を読む水漏れトラブルに注意!エアコンのドレンホースを壁の中に埋め込む際に注意する事そして、ネットで安く購入したエアコンを、親戚(業者)に取り付けてもらいました。最初の3年間ほどは何もトラブル...記事を読む【食洗器は必要??】食洗器は、ビルトインと据え置きのどちらがおすすめなのか?キッチン選びの際に、迷ってしまうのが、食洗器を付けるか否かです。ネオレスト)から、水が漏れているのを発見しました。...記事を読む【富山県内の工事】暖房専用ボイラーの交換時期と、交換費用について以前、我が家の床暖房用の石油ボイラーが故障した時の記事を紹介しましたが、あれから約8ヶ月が経過し、そろそろ暖房が必要な時期に...記事を読む【エアコンの工事】新築時に頭に入れておきたい、エアコン設置準備の注意点とは新築で家を建てる際に、予め考えておきたいのが、エアコンの設置場所です。建物を建てるのと同時にエアコンを設置する場合と...記事を読むエコキュートのタンク容量は、目安よりもやや大きめを選定すべきオール電化住宅の給湯器と言えば、エコキュートですよね。【ダイキンエコキュート】TU37GFCVで、エラーコード[FA]が発生した時の対策と、修理費用についてネオレストで水漏れが発生!原因と修理代金は?【CHOFU】長府暖房ボイラで、エラーコード[H1]が発生した場合の、対応方法と修理費用について【食洗器は必要??】食洗器は、ビルトインと据え置きのどちらがおすすめなのか?【富山県内の工事】暖房専用ボイラーの交換時期と、交換費用についてプロフィール名前:ジョー27歳の時に、某設計事務所に依頼をして、念願のマイホームを購入。それから約10年が経過し、特に大きな問題は起きていないが、「ここはこうしておけば良かった・・・」など、細かな不満はちらほらとあったりします。新築一軒家を建てる前に知っておきたいこと。