3号機の使用済燃料プール内において、がれき撤去用鋼材カッターの油圧ホースと養生材が接触し、プール水面に油圧ホースからの油漏えいが発生したことを確認しました。このため、8時14分に双葉消防本部へ連絡しました。がれき撤去用鋼材カッターの動作を停止したことにより漏えいは停止しました。燃料プールにはオイルフェンスを設置しており、油はその中にとどまっているため使用済燃料プール代替冷却系への油漏えいの影響はないものと考えております。油回収のため燃料プール代替冷却系を8時15分に停止しました。燃料プール水温度は現在25.8°Cであり、運転上の制限値65°Cに対して余裕があります。使用済燃料プール内の油を回収した後、冷却を再開します。