オーバーホール施工概要こちらのページでは、工場で使用されている廃水ポンプ用のモーターのオーバーホール(ベアリング交換・コイル洗浄)を行った事例をご紹介しております。半導体工場にて使用されている廃水ポンプ用のモーター(軸受け部分)から異音が出ているとお客様よりご相談をいただき、現地調査として聴音診断を行ったところ、ベアリングの摩耗による異音のようだと推察されました。廃水処理棟内のためモーター外観にも腐食が見受けられ、修理・メンテナンスが必要な状況と言えました。改善効果・当社からの提案モーターの外観から推察して、内部の腐食による絶縁不良も危惧されましたのでコイル洗浄も含めたオーバーホールを当社からは提案をさせていただきました。交換用ベアリングは当社にて調達を行いました。当社の修理・メンテナンスでは持ち帰り対応が基本とはなりますが、今回はお客様のほうでスペース確保のご対応もいただけたころから、オーバーホールしたモーターの取り外し・取付け・芯出し調整と合わせてポンプのオーバーホールも現地で実施させていただきました。送水配管の交換工事»お問い合わせ・ご相談・お見積りのご依頼は、電話またはメールフォームより承ります。