候補問題No.4から複線図及び完成図を描きました。単相変圧器の二次側は、配線用遮断器の一次側への配線と他の負荷への配線が必要です。単相変圧器の二次側にはB種接地工事が必要です。候補問題No.4の低圧側(配線用遮断器の二次側以降)は、ランプレセプタクル「イ」、引掛けシーリング「イ」、およびパイロットランプの点滅回路です。パイロットランプに関しては、同時点灯です。接地極付きコンセントと、他の負荷(施工省略)への配線も必要です。異時点滅の3種類があります。同時点滅スイッチがオンのとき点灯、スイッチがオフのとき消灯します。常時点灯スイッチのオンオフに関係なく、常時点灯しています。異時点滅スイッチがオンのとき消灯、スイッチがオフのとき点灯します。候補問題4については、配線用遮断器「B」の二次側以降の複線図に関して説明します。配線用遮断器「B」の二次側から他の負荷への配線をします。2本の電線は非接地側と接地側に区別し、アウトレットボックス内において電線接続点を設けます。アウトレットボックス内の電線接続点から2本の電線を引き出し、コンセントへと繋ぎます。次はランプレセプタクルと引掛けシーリングの点滅回路です。コンセントの非接地側から“わたり線”を出し、スイッチ「イ」の非接地側へ接続します。スイッチ「イ」の接地側からアウトレットボックス内に電線を引っ張り、電線接続点を設けます。この電線接続点から分岐し、ランプレセプタクルと引掛けシーリングの非接地側へ配線します。最後にパイロットランプ部分の複線図です。パイロットランプはスイッチ「イ」と連動しますので、ランプレセプタクルと引掛けシーリングに対して並列に接続します。接地側に接続して複線図は完成です。TAIGA.K.N.当サイトに掲載されている文章や画像の無許可転載、転用はご遠慮ください。