漏電遮断器に関する記述として、誤っているものは。.高速形漏電遮断器は、定格感度電流における動作時間が0.1秒以下である。.漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する。定格感度電流が1000mA以下である。.漏電遮断器には、漏電電流を模擬したテスト装置がある。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(1件)3漏電遮断器に関する正誤問題です。高速形の漏電遮断器は動作時間が0.1秒以内です。高速形以外に、時延形といものもあります。時延形の漏電遮断器は動作時間が0.1~2秒以内です。零相変流器は、地絡電流を検出する装置です。頻出用語ですので、覚えておきましょう。定格感度電流は5~30mAです。漏電遮断器には、テストボタンがついています。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。