本製品は、2019年12月27日に販売終了しております。下記の推奨代替製品をご参照ください。UPM100/UPM101当社電力モニタ用に計測された各種電力データの収集を目的としたパッケージソフトウェアです。RS-485通信またはEthernet通信を介して接続、本ソフトウェアの様々な機能により、当社電力モニタが設置された建物、設備などの電力使用状況を容易に把握できます。パソコンは電力モニタデータ収集ソフトウェア専用としてご使用ください。他のソフトウェアとの併用は避けてください。150台接続時、1年間の運用で1GBの空き容量が必要です。Ethernet使用時は10BASE-T、シリアル通信時はRS-232C通信が使用可能なシリアルポートEthernet使用時、LAN回線は電力モニタデータ収集ソフトウェア専用として使用することを推奨します。機種により他にも設定可能項目があります。ハブを使用しない場合、Ethernetケーブルにはクロスケーブルをご使用ください。RS-232Cで接続する場合は、RS-232C/RS-485コンバータが必要です。RS-232C/RS-485コンバータには当社製ML2を推奨します。接続時、同一ラインにPC-Link(SUM付)とModbusは混在させないでください。電力モニタUPM03使用時、システム全体で接続1台に付き8台分と計算します。1ポートまたは1IPアドレスあたりでは、接続1台に付き8台分の計算となります。パルス積算器PR488使用時、システム全体で接続1台に付き8台分と計算します。1ポートまたは1IPアドレスあたりでは、接続1台に付き1台分の計算となります。以降をご使用ください。シリアル通信時:124台RS-485/Ethernetコンバータ使用時:150台グルーピング接続された電力モニタに名称を付け、さらに各電力モニタをグループに分けて管理可能。最大20グループの構成。自動印刷、自動CSV出力よくあるご質問(FAQ)よくあるご質問(FAQ)PR970を使用中です。今までXPのPCを使用していましたが、今回Windows7のPCに変更をします。そのまま使用できますか?バージョンアップは可能でしょうか?(ns-faq-power-12021-soft-ja)Windows7対応の新しいPR970が発売中です。新規でご購入をお願いします。PR970などで監視可能です。パルス積算器PR488は、1台に付最大8点の積算パルスを取り込むことができます。本体内で積算しますので確実なデータをRS-485通信で取得できます。PR970が便利です。PR970は、積算バーグラフ画面や積算トレンド画面にて過去のデータと同一画面上で比較できますので、1年前のデータ比較や、省エネ対策前後の効果比較も容易です。比較画面は上下2段でグラフ表示する2段表示と、輝度の違いで表示する重ね合わせ表示があります。Corporationトップ。