使用電圧100[V]の低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものは。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)14答えは「4」となります。※接地抵抗値は500[Ω]以下、絶縁抵抗値は0.1[MΩ]以上と定められています。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。設問のような漏電遮断器が接地してある場合、D種接地工事の接地抵抗値は500〔Ω〕以下となります。よって、2が不適切になります。絶縁抵抗は0.1〔MΩ〕以上必要なので、すべて問題ありません。zrgzatnjfg3漏電遮断器を設置している場合は、接地抵抗値は500Ω以下までとなります。「4」の接地抵抗値600Ωについては適合していないことが分かります。絶縁抵抗値はこの場合(対地電圧100V)、0.1MΩ以上あればよいので、すべて適合しています。したがって、「4」が正解となります。nmcbwpgvua訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。