合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5[mm2]の600Vビニル絶縁電線(銅導体)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(2件)7ビニル絶縁電線5.5mm2の許容電流が49Aなので、電線管に収める場合の電流減少係数=0.7を掛け合わせて、この場合の許容電流を算出します。49*0.7=34.3[A]したがって、「2」が正解となります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。4答えは「2」となります。定められている数値より許容電流を探し出し、係数を掛け合わせる事で答えを出す事ができます。この場合では、許容電流は49Aとなるので、49×0.7=34.3となりますので、答えは「2」となります。xvnfwkmc訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。