最初はエアコンかと思ったんだけれど、温水系かな?ラジエーターにファンで風を当てて温風を作っているんでしょうか。エアコンっぽいものがあったけれど、バイオマスからの冷房設備でしょうか。今は動いていない様子。人の出入りの多い役場の自動ドア。いや複層の自動ドアってみたことないなぁ。それでもいくらか温熱を改善するために、ガラス面に近接してパネルヒーターが設置されていました。ここはさすがに落差が大きいですね。パネルヒーターが45.6度、自動ドアのガラス面が7.8度。それでも旅館の部屋よりずっとましwわけわかんないけれど面白げな画像が取れたのが、地域冷暖房システムの天井面のパイピング。パイプにもちゃんと断熱が施されているので、パイプ全体は熱くならないけれど、つなぎ目などが赤く見えます。】...この記事の前後に投稿された記事へのナビEditTB(0)|CO(0)PageTop◆Home建物探訪EntryTop紫波町の木質バイオマス地域冷暖房システムとエコハウスを視察!紫波町の木質バイオマス地域冷暖房システムとエコハウスを視察!2015.11.29.001日目の夕方、というかすっかり日が暮れてからでしたが、紫波町の施設を視察してきました。雨がぼしゃぼしゃ降る中、ほとんどの人が濡れながら移動(笑)まずは、木質バイオマスの地域冷暖房システムを見学。木質バイオマスとは、木材由来の燃料、薪や木質ペレットなど。この場合は、ペレットに加工せずにチップ材をそのまま使用しているようです。木の皮や枝など細かい材料まで利用でき、加工の手間は粉砕だけなので最も生産にエネルギーを使用しないバイオマスですね。これを炉で燃やして温水を作ります。作られた温水は、駅前に集中した官庁や商業施設はもちろん、近隣の住宅にも供給され、暖房や給湯に使用されますが、役所やホテルではさらに冷房にも使用されるそうです。温水を作って冷房をするというと『???』と、なりますが、それを可能にするのがこの吸収式冷凍機。ヒートポンプの一種で、動力を電気ではなく熱で行います。バイオマス燃料はどうしても供給が完全に安定しないので、万一不足した場合はこちらのガスボイラーが稼働するとのこと。お湯を蓄えるでか~~~いタンク。こちらはお湯を送るポンプ。木質バイオマスを焼却した後に出る灰。こちらは近隣の農家さんに提供されるそう。自分の花壇や菜園には『もみ殻燻炭』を添加しましたが、同じような役目でしょうね。肥料の役目と、酸性土壌の中和剤。灰はアルカリ性を示します。移動して、紫波町のモデルエコハウスへ。暗かったので外観は撮れませんでした。断面構成は新住協のQ.1.0住宅ですね。高性能グラスウールの壁200ミリ級断熱。職人さんの技術さえあれば、コストパフォーマンスでこれに勝るものはないと思います。内側で防湿し、外側から放出する湿度・結露コントロールに関しても。こちらが先ほど見学した木質バイオマスのボイラーから供給されたお湯から、各家庭に熱交換で熱を取り出すシステム。階段下の省スペースに収まっています。お湯として使用する場合でも、バイオマスボイラーで作られたお湯をそのまま使うわけではないんですね(笑)温水の配管はこのように地面の中にパイピングされています。内装は地場の木材がふんだんに使用されています。キッチンは対面ではなく、背面に木製のカウンター。あぁ、全体撮ってないw断熱はQ1.0住宅なので、そんなに珍しくなかったですが、窓に海外のすごいのが入っていました。ガラスの中に枠が入っているような、フラットで空気層がすごく厚いドレーキップ窓。かっこいいこれ!!和室の小窓。いい窓ですがそれでも冷気がこぼれるので、窓の下に温水パネルヒーターが設置されています。パネルヒーターの温水はもちろんバイオマスから。この辺からサーモ画像を。いい窓を使用しても、壁の高性能GW200ミリとかと比べてしまうと、だいぶ熱は逃げやすいです。それを軽減するために、窓の近く、床下にパネルヒーターを仕込んでいます。窓からの冷たい下降気流を、パネルヒーターからの上昇気流で相殺。床面に冷たい風が来るのを防いでいます。こちらがさっきの海外の窓。ガラスの中心温度で22度。室温と大差ないですね。ガラスがよすぎて枠が青く見えるのが『良い窓』の証拠。右側のメーターを見ればわかりますが、深い青の部分でも13.1度あることがわかります。こちらは窓をあぶりたてるほどの上昇気流は発生していないですね。日射取得用の南側の大きな窓にはニカムスクリーンが装備。6面体が2層になるダブルではなくシングルでした。ペアガラスにハニカムサーモスクリーンは、結露が起こりやすいのであまり好きではないのですが、温度差が大きければ大きいほど結露しやすいのでシングルのほうが適切かもしれませんね。