金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径1.6[mm]の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を挿入して施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)10答えは「2」となります。48Aとなっているので、この場合では、27Aとなります。17.01となりますので、「2」が回答となります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。以下の段階を踏んで、答えを導き出すことが出来ます。1直径1.6[mm]の600Vビニル絶縁電線の許容電流を調べます。絶縁電線は直径の太さにより許容電流が定められており、直径1.6[mm]の場合27[A]となります。2次に、金属管に4本の絶縁電線を挿入して使用する場合の電流減少係数を調べます。電線管内では放熱が困難なので、絶縁電線の許容電流を減少させるために挿入する本数により係数が定められており、4本の場合、設問にあるように0.63となります。以上より、許容電流は27×0.63=17[A]となります。zrgzatnjfg1直径1.6mmの600Vビニル絶縁電線の許容電流は27Aと定められています。この許容電流に、管内を通る電線の数に応じた電流減少係数を乗じることで、それぞれの場面に応じた許容電流が算出できます。0.63なので、27[A]*0.63≒17.01[A]したがって、「2」が正解となります。nmcbwpgvua訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。