サービスマンブログ今回は洗浄機のトラブルです。洗浄機を使用中に、「ガス臭いな」と感じてご依頼をいただきました。訪問して点火してみると確かにガス臭いです。ガス漏れのスプレーで検査してみると、直ぐに見つかりました。ガス配管の継ぎ目からガス漏れしていました。(ガス漏れしているとシャボン玉みたいに膨らみます)このタイプは配管の継ぎ目にパッキンが入っているのでパッキンの劣化が考えられます。分解してみると・・・パッキンがボロボロに劣化していました。パッキンを交換して再度ガス漏れの検査をして問題なけれれば完了です!配管を組みなおし、検査終了後の状態です。今回は持ち合わせの部品ですんなり直ることで営業に支障がでなかったですが、もしその場で直らなかったらお店は全て手作業で食器を洗わないといけません。ガス漏れに限らず早期な発見だと応急処置できる可能性が高くなります。新年あけましておめでとうございます。