----大和ハウス工業の全国2000棟超の住宅で施工不備があった問題で、同社は31日、原因究明や再発防止に向け設置した外部調査委員会の中間報告書を発表した。2007年に一部の設計担当者が仕様と異なる方式で賃貸住宅を施工していることを認識していたことが新たに判明し、18年まで約11年間、社内調査などの対策を講じず放置していたことになる。ハウス工業は31日、住宅約2千棟で建築基準法違反の恐れが見つかった問題で、原因を究明している外部調査委員会の中間報告を発表した。6月中をめどに最終報告をまとめる。ついての事実関係の調査、原因分析を行うことである。名に対して、調査票を送付し、当時の業務の実情および不備発生の原因等調査を行った。名に対しては面談のうえ、ヒアリングを実施した。関係資料の精査を行った。日)に基づく型式適合認定制度を導入し、型式適合認定を予め取得、個々の建築確認の簡略化を図っていた。同社が型式適合認定制度を用いて建築確認申請を行う場合において、同社が型式適合認定において取得している仕様しか用いることができず、その仕様から少しでも外れている場合、一般的な建築確認申請を行う必要があった。以外の独立基礎も採用されていた。いう事態を生じさせた原因の一つであると思料される。以外の独立基礎は型式適合認定を取得していないことを周知させることができなかった。発見し、終息することができなかったのかということが問題であり、今後の調査が必要である。字型受柱を採用することがあった。階外部廊下を建築面積に含めずに建蔽率を計算することができ、賃貸共同住宅の居住面積をより大きくすることができた。字型受柱の型式適合認定を取得していなかった。字型受柱については型式適合認定を取得しているものと誤認して、同社が型式適合制度を取得していることを前提とした建築確認申請を行った可能性がある。発生という事態を生じさせた原因の一つであると思料される。年当時の内部統制システムによって、コンプライアンス違反を覚知し、その時点で是正することができなかったという点についても、今後、調査を進めていく必要がある。階外部廊下を支える受柱に防火基準に不適合のおそれのある物件があることが判明した。厳格な審査・チェックを受けるべきであったが、型式適合認定を取得しているものとして建築確認申請をしたため、防火基準に不適合のおそれがある建物が建築されることとなった。ついても、今後、調査を進めていく必要がある。変更仕様に関する技術情報を一元管理し、不適合を防止する体制となっている。年時点では、同部署は存在せず、型式適合認定については、各事業所の設計者が自らチェックシート等に基づく管理体制を執っていたが、実際には今回の不適合問題が発生していることから、今後、これらのチェックに係る体制についても実際に機能していたか等についても、調査を進めていく必要がある。導入した当時、同社の役職員に型式適合認定制度を用いて建築確認申請を行うためには、型式適合認定を取得している仕様しか用いることができず、その仕様から少しでも外れている場合は一般的な建築確認申請を行う必要があることについての理解・認識が不十分な者が少なからずいたと思われる。この点についてもさらに調査が必要である。発生した経緯を改めて確認し、型式適合認定のチェック体制等を重ねて調査し、今回の不適合問題の原因の特定に努める。月中を目処に、原因分析に加え、再発防止策の提言を同社に行う予定である。