pHがアルカリ化し、鉄分の著しい低下により防食効果大である。平成15年3月3日にポーラー設置(平成12年2月1日)されて既に3年経過いたしましたのでメンテナンス(保守管理)を行いました。よって下記にその状況をご報告申し上げます。1.効果について貴センターの御担当者と確認いたしました事は、ポーラー設置後、赤錆水の温水がポーラー処理後1週間位で透明な水となり、その後3年間水はそのまま透明で綺麗な状態を維持してきましたので防食効果はきわめて大きいと評価出来ると思います。写真9の部品は電気式制御弁で、1個30万円もするものをポーラー取付前は約6台故障して交換(写真10)していたが、ポーラー取付後は故障が皆無となったので、その経済効果は非常に大きいと判断されました。写真3:ポーラー本体の磁石部のマグネシウムの消耗具合と新品の白銀色のマグネシウムの取替部品(1セット¥18,000.-)写真4:マグネットストレーナーの磁気部で鉄粉の付着や根元のマグネシウムが消耗していて、なくなっております。写真6:マグネットストレーナーの根元に新品マグネシウムを取り付け。写真7:磁力があるのでレンチが吸着している。写真8:全体を元に復元して、断熱材にてカバーをして完了。写真9:ポーラー取付前に故障した電気式制御弁(¥300,000.-/1個)写真10:取り替えた台数の箱です。