修理や交換、何れの対応になるにしてもおさらいとなりますが、次の条件の時、正常に稼働しているものなのか?確認する意味でも、夏と冬に一度、測定してみると良いですよ。]二種類の測定基準があり(その他、寒冷地仕様などでは、さらなる低温を想定して外気温−7°C(湿球温度−8°C)という条件も設定されています)・定格能力を指し示す暖房標準能力のとき、外気温7°C(湿球温度6°C)外気相対湿度85%暖房低温能力のとき、外気温2°C(湿球温度1°C)外気相対湿度85%・暖房低温能力を測定する時には、上記の条件の他に室温20°C、風量は標準定格暖房に対して約65%=風速中相当うるさら7では、能力に関係なく60°Cの吹き出し温度とカタログ等でも謳われておりますが試験室でのピーク時での温度であって、実測は、おそらく50°C台前半であれば問題ではありません。ちなみに、三菱電機/上位モデルの情報によると最大の温風温度は53°Cとのこと設定温度は、メーカーにより何度以上と明示がありますが多少の違いが生じる為、冷房時は最低温度、暖房時は最高温度に設定しパワフル運転にて測定してください。21:10(1年以上前)スレ主さん、少しだけ失礼させてください。長文につきご容赦願います。申し訳ないのですが、これも誤りですね。>インバーターエアコンは、能力の最大値と最小値のほぼ中間に標準的な能力があります>(消費電力量を表している能力にもなります)。カタログ等をよくご覧ください。どの機種も標準的な能力が中間になっているでしょうか?そうなっていませんよね正確にお答えするようにしましょうよ。「標準的な能力」とは?JIS規格に示される定格能力の事を指し示しこれを一般的に定格標準能力ともいいます。能力の可変する範囲は、スタンダードと上位モデルやメーカーと機種によっても異なり、最大能力と最小能力の中間に位置する能力が定格能力とはなりません。仰るような定義は成り立たないのです。消費電力量と消費電力は違いますからね定格能力を発揮する時の消費する電力を定格消費電力といい消費電力量とは、消費する電力の積算を示す事柄です。ちなみに「中間」という語彙から思い浮かぶ言葉を引用してみると定格能力の半分の能力を空調用語で中間能力ともいいその時に消費する電力を中間消費電力といいます。右も左も分からない方ならまだしも、自称プロと仰っている方に素人の私から、何故、こんな基本中の基本のことまで説明しないとならないものなのか?今、疑問に思いながらも書き込みをしている次第です。>AN28は8畳の部屋であって酷暑地や極寒地でもなければ>間違いなく適切に冷やせ適切に温めることができます。オーバースペックとも言えます。等々の条件により8畳の部屋の広さであっても、最小能力の2.2kWでも十分であったりする場合もありますし反対に、2.8kWや3.6kWが必要な場合だってあり得ます。ここまで結論のみの回答ならご自身と同じとなってしまいますねそれではご自身も釈然としないでしょうからこの点について具体的に掘り下げて行きたいと思います。部屋の広さ、窓面積と窓ガラスの仕様、ここまでは同様で今度は、土壁などの無断熱の住宅で、西向きの上が屋根であった場合は最大熱負荷は平米あたり平均328Wにも及んでしまいます。(尚、地域により最高気温も異なるため、地域ごとに補正係数を乗じなければならないので、この数値は一律ではありません)つまり、住宅の断熱性と方位が違うだけで実に、2.95倍もの熱負荷の違いがあることになります。実質8畳の広さでも冷房能力は2.2kWが適正能力だといえます。後者の環境条件下では4329Wもの冷房能力を必要とするのでこれだと冷房定格4.0kWでも危うい状況ともなります。スタンダードの4.0kWでは最大の冷房能力は4.3kWくらい猛暑の日中に暑くなった部屋からの始動ではなかなか冷えず青息吐息の状況に陥ったりもします。ちなみに、これらの熱負荷の試算はご自身のような勘に拠るものでもなく数十名にも及ぶ専門家で構成された委員会から策定された試算に基づくものであることを附しておきます。少なくても曖昧でなく確固たる背景もあっての試算となります。よって、「間違いなく適切に冷やせ適切に温めることができます」とか「少しオーバースペックとも言えます」などと軽々しく物事を断定し文章を括るのでなく書き記す前に、ご自身の主張が正しいのかどうか?根拠となる裏が取れているのかどうか?今一度、立ち止まり振り返ってみてはいかがでしょうか要は「思います」程度ならまだしも、何もかも断定するところが気掛かりなんですよ。常に首を傾げることばかり...気の休まる内容でもありません。今日まで幾度となく、ご指摘をし訂正するのも正直なところ疲れますし面倒です。いって、そのまま放置するにも価格の回答者は「そんな事も知らないの?」と思われても癪(しゃく)ですし何より、余りご存知でない方々に誤った情報を与えかねない懸念も生じてしまいます。断定的に文章を締め括るのなら、より慎重を期して戴きたいと切に願います。独り言ですが、例の常連の方と発想がそっくり思い込みが激しいというのか...何というのか...そんな感じに受け止めています。能力選定においては、互いに定格内に最大能力を収めることを暗黙の内に常識と捉えていましたから、意見が対立することもなかったですね。21:47(1年以上前)訂正です。>でも、能力選定においては、互いに定格内に最大能力を収めることを→でも、能力選定においては、互いに定格内に「最大熱負荷」を収めることを暗黙の内に常識と捉えていましたから、意見が対立することもなかったですね。01:26(1年以上前)設定温度と室内の温度計が一致しないということですが遠隔地(離れた場所)の気温測定を正確に出来る機能を私は知らないのですがあるのでしょうか。リモコンに表示される温度はエアコン室内機近辺の温度だと思いますが。このエアコンは、気流制御により室内の温度の偏りをなくしているのだと思います。そのため、障害物などがあると設定温度にならないだけなのだと思いますが。【欲しいものリスト】宝くじ当たったらメモピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。