LEDライトバルブS道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅なエネルギー化が見込めます。既設ランプ・安定器からLEDランプ・電源ユニットの交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅なエネルギー化が見込めます。※住居が隣接する場所などで片側遮光タイプとしての使用も可能。※改修などで既設の器具を継続して使用する場合は、必ず器具の点検を行ってください。定格寿命40000時間で、省メンテナンスLEDが発する熱を効率良く放熱するように設計を最適化することで、定格寿命40000時間を達成。水銀ランプ200W・250W・300Wと比較して約3.3倍長寿命です。メンテナンスの費用を抑えられます。3つの取付ピッチ(電源ユニット)電源ユニットの取付ピッチは、各安定器の取付ピッチに合わせて235mm(200V)、295mm(100V)、255mm(低始動電流形)の3タイプに対応します。※50W用電源ユニットは265mmのみ極性フリーLEDは直流点灯であるため、電源ユニット別置形の場合、接続時にランプと電源の極性を合わせる必要がありました。LEDライトバルブSは、ランプ部にブリッジ回路を組込むことで、プラス・マイナスを逆に接続しても点灯が可能です。※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。※LEDライトバルブSは直流点灯です。専用の電源ユニットと組合せてご使用ください。(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR(シスプル)15対応)(電源ユニット)国際規格CISPR15は、照明器具が発するノイズが設備などの誤作動につながるおそれがあることから、ノイズの許容値及び測定方法を規定しています。弊社はCISPR15に則ってノイズを測定し、低減を図っています。