北海道電力ページの先頭です。本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。menuメニューここからサイト内共通メニューです。サイト内共通メニューをスキップする。広報ライブラリお知らせよくあるご質問お問い合わせサイトマップENGLISHここから現在位置です。苫小牧発電所1号機の復旧について(最終報)現在位置ここまで。サイト内共通メニューここまで。:25万kW、使用燃料:重原油・天然ガス)は、復水器※1への海水の漏れ込みの兆候※2を確認したことから、11月18日13時52分より上限出力を12.5万kWに抑制して点検作業を開始しました。点検結果にもよりますが、復旧は11月19日頃となる見込みです。(2017年11月18日お知らせ済み)苫小牧発電所1号機については、復水器の細管1本に海水の漏れ込み箇所を確認したため、これを施栓※3することにより補修を完了し、11月18日22時30分に復旧しました。本日の予想最大電力は4時台を想定しておりましたが、既に経過していることから、昨日お知らせしたピーク時供給力などの需給状況の変更はありません。(でんき予報「本日の予報」も変更ありません)。明日(11月20日)の需給状況につきましては、本日18時頃「でんき予報」にてお知らせいたします。安定供給に万全を期してまいりますが、発電設備や北本連系設備の計画外停止が発生した場合には、厳しい需給状況となる可能性がありますので、お客さまには引き続き節電へのご理解とご協力をお願いいたします。※1タービンで使用した蒸気を海水により冷却する熱交換器のこと※2復水器内部へ海水が漏れ込むと、ボイラーやタービンを循環する水に海水が混ざり、導電率が上昇することから、これにより海水の漏れ込みを判断する※3復水器細管の両端に金属の栓をすることにより、海水の漏れ込みを防止するもの【添付資料】PDFファイルを開きます。2017年度へ戻る本文ここまで。ここからカテゴリ内メニューです。2009年度ほくでんからのお知らせカテゴリ内メニューここまで。ここから共通フッターメニューです。ページの先頭へ戻るページの先頭へ戻る別のウィンドウで開きます。公式Twitterアカウント別のウィンドウで開きます。公式Facebookページ別のウィンドウで開きます。Inc.共通フッターメニューここまで。