\)の金属製外箱を有する電動ポンプがある。\)種接地抵抗値に関して,次の(a)及び(b)の問に答えよ。次の条件によるものとする。\)秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられている。\)として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。\)の上限値として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。\)種接地抵抗値は,上記(a)で求めた値を使用する。解釈第17条の知識はもちろん,その知識を利用して抵抗値を求める必要があります。計算自体はそれほど難解ではありませんが,三種としては非常に高度な応用問題であると思います。(b)解答:(4)電動ポンプが完全地絡した時の回路を図1に示す。\)種接地工事の接地抵抗値である。\)種接地工事は、次の各号によること。\)種接地工事は、次の各号によること。接地抵抗値は、17-1表に規定する値以下であること。\)種接地工事は、次の各号によること。\))以下であること。\)種接地工事は、次の各号によること。\))以下であること。[H25:問1]直流電動機に関する論説問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。