株式会社ゼック本店所在地について、入居ビル所有者変更によりビル名が変更になりました。水戸4号太陽光分譲ファンドzecinfo2014年10月6日に発電を開始した「水戸4号太陽光発電所」は2015年10月7日から3年目に入りました。分配も想定を上回る予定です。(初回分配は1年間の事業決算完了後、11月下旬を予定しております。)発電所では2015年10月22日に年次点検を行いました。・全架台、全パネルのチェック大きな損傷や傷、ゆがみやボルトの欠落等がないかチェックしました。・パワーコンディショナー(PCS)のチェックPCSの出力、フィルターの目詰まり、取り付け状態をチェックしました。・全パネルの断線チェックパネルに断線がないか、全パネルのチェックをしました。・締め付けトルクチェックブレーカー等にケーブルを止めつけているボルトがゆるむとそこから出荷する等トラブルのもとになります。緩みがないかチェックいたしました。全体として大きな問題はありませんでしたが、1372枚のパネルのうち、7枚に断線が見つかりました。1つのパネルは3つの回路(クラスター)により構成されており、1クラスターに断線があった場合、そのクラスターを飛ばして電流が流れます。(スキップダイオード、バイパスダイオードを言われる仕組みです。)ですので、7クラスターに断線があったということは全体影響として0.17%程度の出力低下ということになります。健全な発電事業を継続するため、パネルの交換をいたします。新しいパネルは出力保証制度によりパネルメーカーより無償提供されます。お知らせ城里7号PCS交換いたしました。お知らせつくば3号点検いたしました。お知らせ7号太陽光分譲ファンド記者会見いたしました。お知らせ鉾田8号湯坪点検いたしました。(2015年10月24日発表)再生可能エネルギーの発展を望みます。鹿島灘2号点検いたしました。(2020年2月14日発表)鹿島灘10号樅山点検いたしました。(2020年2月14日発表)鉾田・小美玉8号小美玉点検いたしました。(2020年2月14日発表)東松島9号太陽光発電所の年次点検を行いました。(2020年2月10日発表)鹿島灘5号分配金のお支払いが完了いたしました(2020年2月4日発表)鉾田12号太陽光発電所の建設状況について(2020年2月3日発表)鹿島灘10号滝浜点検いたしました。(2020年1月30日発表)鉾田・小美玉8号湯坪点検いたしました。(2020年1月30日発表)鹿島灘1号点検いたしました。環境問題に対処するため、仕事を通じて少しでも社会に貢献できないか」「私たちの子供世代のために今何をすべきなのか」を問うたとき、それが再生可能エネルギーの普及事業であると認識しました。用いて、全国民が参加できて、なおかつ、そこにメリットをもたらす事ができる、そんな太陽光発電投資ファンド商品を開発する事によって、日本における再生可能エネルギーの普及に貢献したいと考えています。この商品開発こそが我々の使命です。