高圧洗浄で完了2014-02-18キッチン配水管詰まりを電動のワイヤー直径10ミリ、長さ30メートルの電動(40万円)の機械でラード、残飯をかき取ります。約40分で完了しました。2014-3-20焼き肉店です。グリストラップ詰まりで配水機能不良となりました。2014-5-8中央区本町のマンションキッチンシンク脱着にて給湯管ハンダつけ溶接。キッチン詰まり飲食店で2年以上配水管の清掃をされておられず、高圧洗浄をかけラード等油の固まり棒(7〜10センチ位の長さ)が10個以上配水管から出て来ました。無事通管完了で、詰まりは嘘のように無くなり同時に匂いも無くなりました。オーナーさんは凄く喜ばれていました。前の使用者が、掃除をされておられなかったようでラード等の固まりがぎっしり詰まっています。グリストラップの取り付け工事を致しました。キッチン排水口の詰まりキッチン排水口がラード、野菜切りクズ雑廃等の詰まりによって、キッチンの側面からオーバーフロー。数ヵ月前から、じわじわ漏れていた形跡があり、シンク下の収納スペースには、何時も調味料、お弁当箱等の物が一杯で、気付かないケースが多いようです。床、天板が腐って抜け堕ちるケースも何度となく見ています。石鹸のつまり洗面の排水がまったく流れないとの事で、排水ますを確認しますと、石鹸の泡が固まったものが、排水管にぎっしり詰まってしまっていてまったく抜けない状態でした。業務用の電動式ドレーンクリーナー(ワイヤーケーブルの太い様なツール)にて配管内に固着した石鹸ラード状態を除去しました。洗面台下の配管根下より石鹸類がオーバーフローしていました。2014-8-15(豊中市)豊中市分譲マンションの給水管(古い鉄管で管内が赤錆の固まりで団子状態になっていたのを除去)長年に渡りこの水道水を飲まれていてアレルギーをお二方お持ちでした。給水管のやり替えと浄水器の取り付けを提案しました。キッチンシンクのまわりから下の収納スペースに漏水キッチンが30年以上前のもので排水トラップまわり錆びて腐り有り。キッチン交換は予算の関係で直ぐは不可能との事で応急措置の対応。パッキンとコーキング剤で対応し、ピッタリ漏水が止まりました。2014-9-4(吹田市)給水管の劣化での階の部屋に漏水していました。給水管が経年劣化し、混合水栓により長期に渡り漏水していました。シンク内側カウンター内がカビまみれ。2014-9-13(吹田市)キッチンシンク下より漏水シンク下トラップ、袋ナットのガタツキにより漏水でした。シール剤を使用し応急措置いたしました。近日中にシンクを交換する予定です。経年劣化で給水管つなぎめより漏水し、キッチン下部より大量に漏水がありました。大量に漏水したので発覚と思います。早めの対応が出来て良かったです。2015-2-8(箕面市)排水菅の詰まりにて全く通水しなくなりました。作業はトーラー(電動式ワイヤー)高圧のダブルです。屋内の水回り全て洗浄させて頂きました。30年以上メンテナンスされていなかったとの事でこの機会に洗浄し、すっきりされたとの事でした。新しいエンビ排水菅に入れ替えしました。2015-5-31堺市28年使用したシンクで排水トラップ取り付け部分が錆びて腐っていて漏水お客様の要望で交換する事になりました2015-6-10吹田市キッチンの下部分の横引き排水管が完全に詰まり漏水1日かけての大変な作業となりました。油等の色んなものが10数年溜まった結果です。給水管の修理で漏水はピタリと止まりました。2015-8-29豊中市2階のキッチンタイル裏側給水管より漏水1階の天井、床、家財等が水浸し状態に。キッチン下壁側背板部分に点検口を作り診断。2015-8-30尼崎市お客様曰く25〜6年使用しているので新品に交換依頼有り。NORITZのオート追い焚き付を設置させて頂きました。◯阪ガスさんでの見積もり金額の半額位だとの事で非常に喜んで頂けました。キッチン排水管〜会所枡までの詰まり。中間枡(グリストラップとして使用)がラード等でゴテゴテに詰まった状態でした。中をスコップ、ゴム手袋でかき出し排水管クリーナーで管内を清掃し元の水のいきよいに戻りました。結果漏水がピタリと止まりました。気持ちよく排水出来る様に改善されました。2015-10-20(高槻市)キッチンの漏水修理キッチン混合水栓のスパウト(蛇口先端部)よりポタポタ水漏れカートリッジを取り寄せ交換ピタリと水漏れが止まりました。水が廻っていて、ところどころカビが。蛇口自体が10年以上使用し古いので新しい物に交換し漏れはピタリととまりました。作業後水位が下がり勢い良く流れる様になりました。2015-12-18(箕面市)飲食店グリストラップ詰まりグリストラップ〜会所升迄の排水管が詰まり会所升内の雑廃、汚物等を掻き出し電動トーラーと高圧洗浄にて詰まり除去しました。作業後テストし気持ち良く通水する様になりました。台所の排水菅より油等の固まりと洗面、浴室の排水菅からは石鹸等の固まりがボロボロ出尽くして配管内部は綺麗になりました。2016-2-22(豊中市)キッチンから油の固まりキッチンから排水している会所升でラード等の油の固まりがバケツ1杯分有りスコップで掻き出してからの高圧洗浄作業となりました。2016-3-7(豊中市)給湯器の入れ替え三菱電機エコキーウト460Lが入っていて寿命の様で新しい分に取り換えの注文を頂きました。10数年前の物と比べるとかなり軽量化されております。2016-3-23(枚方市)2階キッチンより天井に漏水2階のキッチンの排水管の詰まりにより1階天井等に漏水。開口を切らせて頂き横配管を3M程カットしての作業で詰まり除去しました。新しい配管を入れ換えてスムーズに通水が出来るようになりました。台所を使えなかっとの事だったので喜ばれておられました。2016-3-29(豊中市)使用期限切れ給湯器の入れ替え給湯器の老朽化16年使用でお客様の御要望で新しい16号NORITZ製に入れ替えました。因みに給湯器のメーカーからの使用期限は12〜13年で交換です。付け根(ザルボ取り付け部分)より漏水です。ザルボ、シールテープ巻き直しで再度取り付けにて作業完了です。2016-4-29(高槻市)油の固まりが配管内部に固着キッチン排水菅が完全に詰まり油の固まり等が配管内部に固着して寿司詰め状態になっていました。一部新設にし勾配を取り改善されました。定期的な配管の洗浄はやはり必要ですね。新しく交換致しました。漏水の原因を調べたところ、キッチンシンク下部分より漏水で、シンク底部分は錆びて穴が空いておりました。2016-6-10(豊中市)キッチンに歯ブラシが詰まったキッチンに歯ブラシが詰まり思うように水が流れない状況が続いておられたようです。油(ラード状態)等を掻き出して気持ちよく流れるように改善されました。数時間乾かし取り付け後テストした結果きっちりと水漏れが止まりました。2016-7-4(吹田市)キッチンの入れ替えを承りました。22年使用されていて、シンクの小さなひび割れ等も有りLIXILのシステムキッチンがご希望でしたのでシエラシリーズを発注させて頂きました。2016-7-5(豊中市)豊中市のマンションにて、3階より下の2階まで漏水した経緯が有りました。吹き返し跡が判明しました。そこで、配管詰まり気味の箇所を、ドレーンクリーナーで清掃致しました。豊中市のマンションにてお湯が出ない、と言う連絡が有りました。お伺いしたところ、16年間同じ給湯器を使用されていて、お客様のご要望で新しい24型に交換する事になりました。※因みに、メーカーさんが指定されている対応使用年数は、12〜13年との事です。修理して、今後、他の部分の故障が出た場合の事を考えると、やはり交換が得策ではないでしょうか。2016-7-9(豊中市)豊中市にて給湯器24号の交換をさせて頂きました。同じ24号の容量で小型の物を取り付け致しました。2016-7-28(豊中市)豊中市で20号給湯器(たし湯機能付き)を交換!何時もお仕事をいただいている豊中市の不動産会社さんからの依頼で20号給湯器(たし湯機能付き)を交換しました。お湯が出たりでなかったりで使用年数は18年程。交換をご希望されました。2016-8-2(箕面市)高圧洗浄の排水管清掃!定期的にご依頼頂いておりますマンション1棟の高圧洗浄を2名で対応致しました。オーナー様の以前からのご依頼で一年に4回、定期的に高圧洗浄の排水管清掃を対応させて頂いております。2016-8-5(西宮市)台所、浴室の排水管清掃!お体の不自由なお客様よりご連絡が有り台所、浴室の排水管が完全に詰まっていたのを排水管ドレーンクリーナー、高圧洗浄で清掃させていただきました。結果スムーズに流れるように改善されました。長年蓄積されていた油が、かなり出てきました。明日、エンジン付きの高圧洗浄機で再度、配管内部を洗浄いたします。20年程使用されていたとの事で、お客様より交換の依頼が有りました。2016-9-20(池田市)池田市で混合水栓の交換!台風の為、大変でしたね。洗面台、台所の混合水栓の交換をご依頼頂きました。2016-9-23(箕面市)箕面市にて台所混合水栓のシャワーホースより水漏れ。部品の提供が不可能、との事で、LIXILの新しい混合水栓に交換させて頂きました。水回り全箇所の高圧洗浄対応させていただきました。キッチン等の排水管に付着した油類が、たくさん削ぎ落とされました。交換依頼が有りました。2016-12-22(伊丹市)伊丹市にて漏水した台所の混合水栓を交換!台所の混合水栓、シャワーホースの根元より長期間漏水していました。キッチンシンク下の底板部分が腐食し、フワフワ状態に変形しておりました。お客様のご要望で、シャワー無しの混合水栓に交換させていただく事になりました。古くなってきた事も有るので、交換依頼が有りました。雨の降る中の作業でしたが、交換完了致しました。壁掛けタイプのリンナイの20号エコジョーズ(排気熱を給湯熱に変換し、ガス代が比較的に安くなる機種)に変更致しました。連絡を受け、直ぐに交換工事の対応をさせていただきました。建物外壁部分が水浸し状態でした。給湯管を溶接復旧して水漏れを止めました。雑排水管に脂ラード等がギッシリ詰まっていました。一斗缶一杯分位の脂の固まりをかき出す事が出来ました。臭いも無くなったとの事で、非常に喜ばれていました。2017-2-18(尼崎市)尼崎市にてパナソニック節水型食洗機の取り付け!尼崎市にてパナソニック節水型食洗機の取り付けを致しました。2017-3-29(伊丹市)伊丹市で台所給水管の水漏れに対応!伊丹市にて台所給水管の水漏れが有り、コンクリート壁を削り塩ビHI直管、ソケットを交換しました。2017-4-10(豊中市)豊中市にて給湯機、据え置きタイプの交換対応をさせていただきました。起動せず、お湯が出ない状態が続いていたとの事でした。高圧洗浄機にて対応致しました。高圧洗浄にて対応させていただきました。内部のスピンドルを交換し、ピタリと水が止まりました。2017-9-13(尼崎市)キッチン入れ替え工事!尼崎市にて以前のお客様の紹介です。入れ替え工事を希望、との事でした。対応させて頂きました。引き伸ばしの出来るシャワーメタルホースより水漏れが有りました。取り付けさせていただきました。排水の妨げになっていました。匂いも改善されました。混合水栓シャワーホースの亀裂による水漏れでした。新しい物に交換ご希望との事でしたので、TOTOの混合水栓にて対応させていただきました。2017-12-21(吹田市)キッチン収納部分の水漏れ腐食に対応!吹田市にてキッチン取り付けの混合水栓がぐらつき、キッチン収納部分等に水漏れ腐食が有りました。交換対応予定となります。2017-12-30(豊中市)台所混合水栓の交換!豊中市にて台所混合水栓の根元より水漏れ。シングルレバーで対応させていただきました。腐食、穴空き等が見つかりました。部品を交換する予定となりました。正常に流れない状態になっておりました。枡清掃と排水ドレーンクリーナを使用し、とりあえずは台所を使用できるように致しました。高圧洗浄対応致します。給水管を接続し、タイル面を復旧対応させていただきました。使用していないディスポーザーを通常のトラップに交換して欲しい!との事で、対応させていただきました。床等に吹き返して、使用出来なくなっておりました。除去され、スムーズに流れるようになりました。2018-4-25�@エコキュート給湯管のお湯漏れをストップ�@エコキュートからヒートポンプ迄の給湯管が経年劣化した為、お湯が吹き出していました。新しい給湯管を引き直しました。結果、お湯の漏れはピタリと止まりました。新しい物に交換するのも視野に入れておいて下さい。」と、ご提案させて頂きました。油等のかたまりがギッシリ詰まった状態になっていて、オーバーフローしていた状態でした。今回、新しい混合水栓に交換していただく事になりました。吹き返す状態になっておりました。豊中市にて20年以上お使いになられた台所混合水栓を交換致しました。給水管ソケット部分よりの水漏れを確認しました。新しくHI(塩ビパイプ)にて復旧致しました。外壁に関しては、水漏れの様子を見て復旧対応を致します。2018-7-21(吹田市)電気温水器の交換対応!吹田市にて電気温水器の交換対応致しました。地震で出来る限り本体が倒れないように、アームの取り付けのアンカーを強度の有る物に変えました。鉢巻き状の鉄製のバンドにて倒れ防止対策を施しました。大手の水漏れ修理業者では困難な、水周りの修理に自信あります。現場の作業は、細やかで優しい対応を心がけ、迅速に対応します。大阪、兵庫近郊の水漏れ出張修理いたします。創研(そうけん)地域に根ざした、昔ながらの修理屋さん。水道工事に限らず、リフォームまで、幅広く承っております。空いた時間を有効活用ぐっすり眠れる"水素のめぐり湯"。