一般ビル建築設備に使用される、送風機(ファン)の選定方法について解説していきます。気体は温度の変化によってその状態は激しく変わります。送風機の中を通る気体も絶対温度に比例して膨張しますので、体積が2倍になれば、圧力は半分になります。温度が下がれば体積は小さくなり、圧力は体積が小さくなった割合で大きくなります。気体の温度が、t1からt2に変化した場合の性能換算式は下記のようになります。・・・・kW性能曲線は下図のようになります。メーカーのカタログ上での性能曲線は、ほとんどが標準状態での表示になっていると思います。(温度20°C、絶対圧力101.3kPa、相対湿度65%の空気状態)よって、20°C以外のガスを取扱う場合には、計算式により求めた圧力により選定するようにしましょう。下記に例題を表します。【例題】P2=2kPa、t2=100°Cのガスを取扱う場合、カタログ上での性能曲線(t1=20°C)での圧力はいくら必要か。(回答)2=273+20/273+100xP1P1=2x273+100/273+20≒2.55(kPa)ということで、P1が2.55(kPa)のポイントで選定することになります。軸動力L1は、上記の計算式によりL2に減少します。ほとんどが5分以内に答えが出る梁・柱の強度計算ソフト・フランジ計算名人JIS及び強制法規の技術基準を取り入れた機器・配管用フランジ継手の強度計算ソフト。高圧ガス保安法の強度計算様式に基づく強度計算書も作成スポンサードリンクPC・タブレットが安い!自己紹介bkt詳細プロフィールを。