シンク下土間配管の詰まり。水を流すと水が溢れてくる。】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【食器洗浄機横のシンク下奥から水が流れ出続けている】との事です。店舗側の主張ではシンク下土間配管の詰まり。水を流すと水が溢れてくる。感じなんですが管理会社の見解は食器洗浄機横のシンク下奥から水が流れ出続けている『やから給水やろ?』って感じです。結局事件は現場で起こってるんですから行った方が早いんです(苦笑)では、この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着して厨房の中に入ると床が水浸しになっててダンボールが敷かれてました。『別に側溝があるんやから床が濡れてるんは問題なくね?』って思いましたが従業員のの方が厨房とホールを行ったり来たりするんでホールも水浸しになっちゃうのが問題だそうです。本来ならば洗い場シンクの下を確認するんですが電気温水器が邪魔なんで食器洗浄機の下を確認しました。フレキ管からの水漏れは無いか?排水管はどうなってるのか?なんかを確認して行きます。駄菓子菓子、ここからは全く水漏れの状況を確認する事は出来ません。土間配管の詰まりってキーワードも出てたんで側溝の確認もして行きます。事前に店外にあるグリストラップの位置も確認してたんですが側溝からグリストラップまでの排水管は流れてるのが確認出来ました。後は洗い場シンクを流した時に排水蛇腹ホースの接続部分が溢れたら排水詰まりは確定です。電気温水器は移動させる事を前提として設置したのかブレードフレキ管で接続されてたんで多少動かす事が出来ます。隙間さえあれば洗い場シンクの水を流して排水管から水が溢れるのかを確認する事が出来ます。隙間から洗い場シンク下の状況確認をしました。ツッコミどころ満載で、食器洗浄機の排水蛇腹ホースも逆勾配でせっかくの防臭キャップを無視してビニールテープでグルグル巻き、洗い場シンク下の排水蛇腹ホースも逆勾配ってな具合です。『フレキ管に水漏れは無いかなぁ~』って確認して洗い場シンクから水を出しっ放しにしました。『さっ、目視出来てるからいつでも溢れて良いんだよ!』って思っていたら、まさかのシャワーホースからの水漏れでした。写真】シャワーホースの混合水栓じゃなくても良いんならワンホールの混合水栓は持ってますが管理会社に報告すると『指定の混合水栓を付けなきゃいけない』との事です。【シャワーホースの写真】しかも電気温水器を外して洗い場シンクも外さなきゃいけないんで営業中は無理と判断しました。山川設備はよほどの事が無いと夜間作業はしません。まとめそんな訳でどないでしたか?シャワーホースの水漏れがあれば混合水栓の交換になります。シャワーホースの交換でも直る可能性がありますが、そんなリスキーで取り寄せに時間が掛かる事はしません。『指定の混合水栓を送るから交換して!』って管理会社が言いましたが『夜間作業はしてまてん!』の一言で断わりました。【製氷機に繋がる排水管の詰まり】が発生しました。詳しく言うと先日に同業他社が同じ内容で作業をしたらしいんですが、再発なんか別件かを山川設備を使って調査するみたいです。そもそも、店舗側の話では排水管から水が逆流してるのを見て排水管の詰まりと判断したみたいなんです。【給湯器下のフレキ管より水漏れ】って依頼が舞い込んできました。こんな感じの依頼内容で実際にフレキ管が破損してるって事は滅多にありません。破損して漏水】って依頼が舞い込んできました。この現場、実は梅田の地下街なんですが今思うと『恐ろしい現場やったなぁ~』って感じです。ビルインの店舗や飲食店、地下街の仕事は行ったらアカンなぁ~って思い思います。閉店後の作業とかだったら気持ちに余裕を持って色んなアイデアも湧いてくるんですがこの現場はかなり焦りました。【厨房入って右側シンクの蛇口劣化して水漏れ】って依頼が舞い込んできました。この現場では厨房シンクに最適って言われてるミニセラ水栓が付いてたんで修理方法を解説して行きます。そもそも不特定多数の人が触る蛇口は人によって水の止め方(蛇口の閉め方)が違い、扱いが悪い(間違っている)人が壊して行きます。【洗面所の下にあるタンク?みたいなのから水がオーバーフローしてる】って依頼が舞い込んできました。依頼内容を聞いて『ハッハ~ン、デッキシャワー水栓のシャワーホースが劣化して水漏れしてるパターンやな』って思い込み八尾市の現場も終了間際だったんでその後に行ってきました。この現場も見ずに思い込んで決め付けて行くとロクな事にならない例なんですが興味のある方は続きをご覧下さい(苦笑)記事を読む厨房流し台蛇口水側2箇所が経年劣化で折れ曲がりで水漏れしてる堺市北区新金岡町より【厨房流し台蛇口水側2箇所が経年劣化で折れ曲がりで側面に穴が空いている】って依頼が舞い込んできました。依頼内容から察すると『スパウトがへしゃげて折れてしまい水漏れし始めたんかなぁ~』って感じです。皆さん簡単に経年劣化って言いますが、そもそも優しく扱ったりパッキン交換といったメンテナンスをすれば折れ曲がる事はありません。水漏れ【本日対応希望】パントリー内床水漏れー:パントリー内水漏れ】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【パントリーの作業台の下から週末になると水もれします。別業者さんに見てもらったところ、排水管からの水漏れはないとのことですが水漏れします】との事です。先発の対応業者さんの報告では【給水、排水を点検をしましたが、水漏れありませんでした。異臭も特になし】らしいです。【各種水栓/シンクの一番右側の蛇口が根元から折れてしまった】って依頼が舞い込んできました。まっ、恐らくスパウトの根元から折れたって感じなんでしょうが、そんな場合はスパウトそのものの交換になる事がほとんどです。同じスパウトに拘るなら業者さんが常備してる様な物だったら良いんですが、最悪の場合は取り寄せてからの後日交換作業となります。本来ならば動きが悪くなったり、ジワっとした水漏れがあったハズなんですが何故か皆さん折れたり噴水になったりするまでほったらかしにする事が多いんです。【ピロティタイプ駐車場天井より勢いよく水が垂れてくる】って漏水調査の依頼が舞い込んできました。点検修理及び応急処置お願い致します】って感じです。お客様の協力があればやる気も起きますが、そうでない場合は一目散に帰ります。グリストラップから水が溢れてる状態です】って依頼が舞い込んできました。連絡が入ったのは13:06なんですが『16:00以降じゃないと店の人は出勤してない』って話です。『って、事は詰まって溢れたんは昨日って事やなぁ~?』って感じなんで正直『大した事無いんかなぁ~』って思いました。同業他社からの応援要請は見事に解消?洗い場の水道が止まらない。