今日は37kW油冷式スクリューコンプレッサーの定期修理に伺いました。初期清掃やオイルクーラーの清掃、エレメント交換等を実施しました。年に一度、必ず整備を実施しているお客様なので、突発的な故障も無く整備のメニューも基準通りの内容で済みました。一通り整備が完了すると、周辺機器の点検や清掃に移ります。タンクドレンの状況やエアドライヤーの運転状況、ラインフィルターエレメントやオートドレン機器の点検を行います。写真はラインフィルターエレメントです。今回は新品交換を実施しました。長期間交換せずに使用していると、オーバーフローして油分が流出したりエレメント自体が破損してしまう可能性があります。付属の差圧計で目詰りを見られるタイプもありますが、差圧計が無い場合は1年の一度の交換を推奨いたします。次回の交換時期や交換を実施した時期等はシールなどでフィルターに張り付けておくと一目瞭然です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。technology.。