Tumblr今回は前回触れた断熱材の施工不良について、まだ状況が素人判断でしかないのでとりあえず何が気になるかだけを淡々と書きたいと思います。Oneさて、タマホームに限らず、断熱材の施工不良は注文建売問わず戸建住宅を手に入れる上でどうしても気になる点だと思います。いえ、特にボードが貼られてしまうとなかなかチェックできませんし、修正も難しくなります。仮にボードが貼られる前でも、特にグラスウールの施工については素人ではなかなか判断が難しいところです。いいところは、可視光線と赤外線をミックスして、うまく輪郭を残したままサーモグラフィにしてくれるところ。記録としてはこちらの方があとから確認しやすくなります。万少々で入手できるのであれば安いものだと思います。今回は時間の都合もあり、特に断熱施工に気をつけたい両親の居室だけをチェックしました。残りは日曜夜に担当営業氏と確認できればと思っています。問題なさそうな箇所まずは問題なさそうなところで、断熱材をカットせずに入れているところはこんな感じで柱の隅まで断熱材が熱を持っているため、熱を持っていることを示す赤から黄色に着色されていることが分かります。逆に柱は断熱材が施工されていないために熱が逃げるポイントになっていて、温度が下がっていることを示す青い色になっています。外断熱ではないので、柱から熱損失があるのは仕様の範囲内になります。施工不良に見えるポイントは主に縦滑り窓の周りと掃き出し窓の上部分、つまり断熱材をカットした上で詰めている箇所になります。縦滑り窓の横側は、ぱっと見で断熱材が充填されていないように見えます。見ると......もしかしたら断熱材が奥に行っているだけかも知れませんが、断熱材がほとんど入っておらず、ほとんど熱損失しているようにも見えます。次にこの横にある掃き出し窓の上側が気になりました。ここは断熱材をカットして詰めているため、同様に施工不良の可能性があり得ます。太めの梁があるため、梁の熱損失を見間違えないように気をつける必要があります。ここをサーモグラフィにしてみると、ちょっと判断が難しいところですね。リアルタイムにレンジ調整できないこともあり、これだけだと左上の抜けが断熱材の抜けなのか反応するほど暖められていないだけなのかの判断が難しいところです。上の赤い部分は天井、下の赤い枠は窓です。窓の右側にはフローリング部材が立てかけられているために青くなっています。2最後にもう一つある縦滑り窓を確認しました。ここはスイッチボックスが施工されていることもあり、スイッチボックスでグラスウールが押されているのかそもそも入っていないのか分かりづらい箇所です。ここを同じようにサーモグラフィにしてみると、スイッチボックスのある右側よりも窓の左側と上側の断熱材の施工状況が気になります。いずれにしても、その両隣にある正しく施工されたものと比べれば温度が下がっているので、断熱性能という意味では差があるのは間違いありません。今回、温度分布などから断熱材が正しく施工されていると思われる部分を比較対象とし、この部分の最大・最小温度がカバーできるようにレンジ調整してみました。°C以上になる必要がありますので、場合によってはちょっとずれている可能性があります。