冷却塔の汚れに困っている、また冷凍機の熱交換器に穴が開いて困ったことがあるホテルの設備管理者です。空調用の丸型冷却塔が屋上に2台あります。夏になると冷却塔内で緑色のべっとりしたものが増えます。不衛生に感じ洗浄工事を依頼します。工事をするとなるとエレベーターで機材を運搬する必要があり、お客様への印象が良くないのでは、と心配しています。2年前に冷凍機内にある熱交換器のパイプに穴が開き、空調設備を運転できなくなってしまった結果、お客様にご迷惑をおかけしました。それぞれ何か良い改善方法はありませんか。緑色のべっとりしたものは藻・バクテリアなどでしょうこのたびは、KCRセンターにご相談いただきありがとうございます。緑色のべっとりしたものは、恐らくバクテリアと砂ぼこりなどが集まったスライムと呼ばれるもので、屋上で日当たりが良いため藻が多く増え、緑色に見えるのだと思います。飛びます一方、穴の開いたパイプ材質は銅だったとのこと。銅はもともとさびにくい金属です。何らかの原因で酸化皮膜に穴が開くとそこからさびが広がり、最悪の場合、パイプに穴が開いてしまいます。銅チューブが腐食するメカニズム1つの処置だけで、2つの問題を同時に改善できます冷却水に薬品を添加することで、冷却塔内などに繁茂するスライムの剥離・除去と、熱交換器を含めた配管の腐食防止が両方とも可能になります。1つの処置で済みます。丸型の冷却塔、30冷凍トンが2基、とのことですので、置くだけ簡単の薬剤、「カプセルゼロ」をお勧めします。カプセルゼロとは冷却水系に繁茂するスライムを剥離する効果と付着を抑制する効果に加え、配管材の腐食を防止する効果を兼ね備えた固形薬剤を、パック状の容器に収めてあります。「カプセルゼロ」は包装込みで、幅43cm、奥行き20cm、高さ9cm、重さ730gと小型軽量なので、設置時に万一お客様とエレベーターでご一緒になっても、ご迷惑をおかけすることもありません。カプセルゼロには、以下のような多くの効能があります。1藻の除去やバクテリアが作るスライムの剥離に優れた効果を発揮します。2レジオネラ症*の原因となるレジオネラ属菌を除菌できます。工事ゼロでメンテもゼロ!危険なレジオネラ症に「カプセルゼロ」が効く*レジオネラ症とはレジオネラ属菌が原因で発症する感染症です。冷却塔から、レジオネラ属菌を含んだミスト状の細かい水滴が飛散し、これを人が吸入することで感染します。最近では2017年に、米国の遊園地にある冷却塔が原因で9人が発症しました。3スライムが除去されることで熱交換器の熱交換性能が回復。この結果、電気代が下がります。4銅、鉄など金属パイプの腐食抑制にも効果があります。設置は以下のようにとても簡単です。1冷却塔の散水を一旦止める。2カプセルゼロを包装から取り出す。フタは外さないで下さい。3青いキャップを上にして、冷却塔の消音マットの上に置く。消音マットが無い場合は、別売のフロートにはめ込み浮かべてください。4冷却塔の散水を再開する冷却塔上部の散水装置から水がカプセルゼロに当たり、中の薬剤が徐々に溶け出し効果を発揮します。緑色のべっとりした汚れが無くなりましたお問い合わせ頂いたのち、カプセルゼロを冷却塔の1つの系列でお試しいただくことになりました。その結果、これまで特に冷却塔の日の当たる部分にあった緑色のべっとりした汚れが徐々に無くなりました。冷却塔2系列にそれぞれ仮設した銅パイプを比較したところ、無処理の系列ではさびこぶが多数出たのに対し、カプセルゼロを設置した系列では清浄でした。以上のようにカプセルゼロの効能をご納得いただけ、本採用となりました。その後のシーズンオフにおける清掃も簡単な水洗い程度で済み、これまで実施していた洗浄工事を省略できた、とのことです。小型冷却塔の清浄化、熱交換器の腐食防止に効果があり、更に電気代削減も可能なカプセルゼロ。中・大型冷却塔には「レジ//エンド」をご検討ください。効能はカプセルゼロと同じです。※カプセルゼロ、レジ//エンドは栗田工業の登録商標です。してみませんか御社のお悩みを解決する最善の方法をご提案いたします。企業の水処理のご相談を受け付けているクリタのサイトです。お悩み解決をサポートしますKCRセンターってどんなところ?サポート内容KCRサイトでできること上手な使い方ガイドお問い合わせ・ご相談は下記までお気軽にご相談ください。