こんな問い合わせよく頂きます。今回は、この事に関してお話ししたいと思います。結論がいいますと、当社のト-メ-コネクタ、ト-メ-キャップはボックス内での使用となります。接続箇所は、すべてボックス内で行わないといけないかと申しますとそうではないのです。以下、内線規程の文書を基に説明したと思います。ケ-ブルの接続1.省略2.ケ-ブル相互の接続は、キャビネット、アウトレットボックス又はジョイントボックスなどの内部で行うか、又は適当な接続箱を使用して行い、接続部分を露出させないこと。次の各号のいずれかのよる場合はこの限りでない。上記文章によると、1、2の場合は、ボックスを使用しなくてよい事となります。ボックスが必要か否かは、ケ-ブルが本来備えている絶縁体と同等以上の性能が接続するために外装を剥いだ部分にあるか否かとなります。言い換えればボックスが外装を剥いだ部分を保護する役割をすることとなります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。technology.。