2019.05.05スポンサーリンク電験3種の法規で出題される電気事業法の技術基準への適合について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電気工作物は、工事が完成して通電すれば終わりではありません。そこから電気工作物が解体されるまでの間、故障や経年劣化が発生します。適切な維持管理が行われていなければ、漏電や電気火災などの事故が起こる危険があります。設置する場合は、一定の技術基準に適合するように維持しなければなりません。一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。一時停止・使用の制限を命じることができるます(電気事業法第40条)。設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。完成時および変更の工事が完成したときに行うほか、4年に1回以上定期検査を行います。登録を受けた法人が点検業務を委託している場合は、5年に1回以上でよいとされています。プールなどの特定需要家は毎年1回以上検査を行います。経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知することを委託することができる。限度、用途もしくは使用を停止すべき日時を定めて、電力会社の供給する電気の使用を制限や受電電力の容量の限度を定めて、電力会社からの受電を制限することができると規定しています。受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。その他の物件を検査させることができます。その他の物件を検査させることができます。立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合には、提示しなければなりません。立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはいけないことになっています。電験3種-法規(電気関係法令)過去問題2006年(平成18年)問1(改)次の文章は、「電気事業法」に基づく技術基準適合命令に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはめる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)しなければならない。)の承諾を得ることができないときは、この限りではない。)に通知しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)しなければならない。)の承諾を得ることができないときは、この限りではない。)に通知しなければならない。)に適合するように維持しなければならない。前項の産業省令は次に揚げるところによらなければならない。)に損傷を与えないようにすること。)な障害を与えないようにすること。事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)に適合するように維持しなければならない。前項の産業省令は次に揚げるところによらなければならない。)に損傷を与えないようにすること。)な障害を与えないようにすること。事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。関する記述の一部である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組み合わせとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。答え(2)2012年(平成24年)問1次の文章は、「電気事業法」における、電気の使用制限等に関する記述である。)を制限することができる。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。)を制限することができる。基づく、立入検査に関する記述の一部である。その他の物件を検査させることができる。その他の物件を検査させることができる。)を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。)のために認められたものと解釈してはならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。その他の物件を検査させることができる。その他の物件を検査させることができる。)を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。)のために認められたものと解釈してはならない。答え(4)2017年(平成29年)問1次の文章は「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。)しなければならない。上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。)的な障害を与えないようにすること。事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。)しなければならない。上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。)的な障害を与えないようにすること。事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。電験3種の電力で出題される直流送電について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の電力で出題される配電理論について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。ついて、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。抵抗の測定(電圧降下法・ダブルブリッジ法)このページでは、抵抗の測定(電圧降下法・ダブルブリッジ法など)について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電磁誘導(レンツの法則とファラデーの法則)このページでは、電磁誘導(レンツの法則とファラデーの法則)について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された電磁誘導(レンツの法則とファラデーの法則)の過去問題も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)スポンサーリンク。