2019.06.30スポンサーリンク電験3種の法規で出題される発電機等の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。第45条では、発電機等の機械的強度について、次のように規定されています。びに母線及びこれを支持するがいしは、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。水車又は風車に接続する発電機の回転する部分は、負荷を遮断した場合に起こる速度に対し、蒸気タービン、ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転する部分は、非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければならない。発電機は機器に重大な故障が発生した場合には、電力の供給が不可能になるだけでなく、ほかに事故が波及し電力系統全体を混乱させるおそれがあります。第42条では、発電機の保護装置について、次のように規定されています。第42条)発電機には、次の各号に掲げる場合に、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。第61条では、非常用予備電源の施設について、次のように規定されています。第61条)常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。第44条では、蓄電池の保護装置について、次のように規定されています。非常用予備電源として用いるものを除く。分散型電源は、電力を供給する方法の一種です。ガスタービン発電などの小型の発電設備を分散型電源といいます。電力系統から切り離すこと。内燃機関に接続する発電機に関し、次のように規定している。)に耐えるものでなければならない。)に対し、耐えるものでなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第45条「発電機等の機械的強度」の規定です。)に耐えるものでなければならない。)に対し、耐えるものでなければならない。内燃機関に接続する発電機に関し、次のように規定している。解釈」に基づく発電機の機械的強度に関する記述である。)に耐えるものでなければならない。)に対し、耐えるものでなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第45条「発電機等の機械的強度」の規定です。)に耐えるものでなければならない。)に対し、耐えるものでなければならない。基ずく非常用予備電源の施設に関する記述の一部である。)に施設するものに限る。)に接続しないように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたものは次のうちどれか。)に施設するものに限る。)に接続しないように施設しなければならない。基づく発電機等の機械的強度に関する記述の一部である。)により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。)した場合に起こる速度に対し、耐えるものでなければならない。)及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。第45条「発電機等の機械的強度」の規定です。)により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。)した場合に起こる速度に対し、耐えるものでなければならない。)及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければならない。おける発電機の保護装置に関する記述の一部である。発電機には、次の場合に、自動的に発電機を電路から遮断する装置を施設すること。