夏は冷えていたのに煖房が効かないという故障は11月~12月に多くなります。家庭用、業務用とも煖房が効かない、暖かくないと思われましたらお問合せください。10月13日~10月20日この期間のご予約受付について特別料金で点検してガスの補充をさせていただきます。14-16畳)、点検のみは5000円、業務用は10,000円から(ともに税別)実施日は受付日から1ケ月以内の日程で決めていただきます。この時期よくある事例を紹介します。(夏も冬も多い)四方弁は室外機の中にあって、冷房と煖房でガスの流れを切り替える弁です。故障して動かなくても、それが冷房の位置で動かなくなっていて煖房はできませんが冷房は正常に動作することがあります。四方弁の故障は機械的と電気的があります。機械的な故障は四方弁の交換、電気的な故障は弁を動かすソレノイドや制御基板の交換になります。修理費用は上記の点検費とは別に見積もりさせていただきます。四方弁の故障は室内機やリモコンに何らかのエラーメッセージが出る場合が多いです。エアコンのガスは気付かないうちに漏れて減ることがあります。ガスは消費するものではなく漏れて無くなります。ガスの補充費用は上記の料金に含まれます。どこから漏れるかと言いますと当社の経験では97%が配管の接続部です。エアコン自体の故障ではなく配管の施工ミスや室外機の移動による配管の破損です。残りの3%は室外機や室内機の内部から漏れている場合があります。漏れがひどい場合はガスを補充しても抜けてしまいますので漏れの修理費用は別に見積もりさせていただきます。ガスの不足はエラーメッセージが出ない場合が多いです。基盤の故障は室外機のほうに多いです。簡単な診断方法を紹介します。簡単な診断ご自分でできる簡単な診断方法は室外機が動いているかどうか。その判断は室外機のファンが回っているかどうかです。室外機のファンが回っていれば音と風でわかります。お見積り修理方法は提案してお見積もりします。施工事例などで紹介しておりますように原因はいろいろございます。地域によって出張費用がかかります。