煙感知器とドアコンシステムの働きはどうなっているのですか?火災が発生し煙感知器が煙を感知して防災盤に信号を出します。防災盤からドアコンシステムのスモクローザに信号が送られ作動します。作動後は正常に作動した信号を防災盤に返しますので、防災盤にて確認することができます。防火戸は建具も含めて扱っていないのですか?当社のドアコンシステムは防火戸に取り付けるシステム部品(ドアコン本体・スモクローザ)および付属部品(レール等)の製造となります。防火戸の製造、施工は別途となります。非常時以外にも防火戸を使用できますか?非常時以外は防火戸に対して力(ドアコン本体の)が加わっていないため、手動で開け閉めが可能です。半開き状態からでも正常に作動しますか?防火戸がどの位置にあっても非常時にはドアコン本体の力が先金に伝わり、随時閉鎖するシステムになっています。作動後に避難する場合、どれくらいの力が必要ですか?防火戸の大きさによってドアコン本体の大きさ(引く力)が変わります。通常の大きさ(W=800×H=2100)の引分けタイプの開放力は37N(立会い試験値)です。車椅子が通るようなサイズでは、バリアフリー潜り戸を併用して下さい。(20N位で開きます)防火戸が閉まる速さを調整できますか?すべての製品に調整機構が備わっていますので可能です。15~20cm)停電時でも作動しますか?防災設備は、停電時でも作動いたしますのでドアコンシステムも問題なく作動いたします。点検口は必ず必要ですか?ドアコンは動くものですからメンテナンスが必要です。防火戸枠上部はもちろんのことその部分が天井内にある場合は点検口が必要となります。対応できる扉の最大寸法はどれくらいまでですか?最大ストローク5mまで、重量500kg以下ですが、これを超える場合はご相談ください。納まりにはどういった納まりがありますか?様々な現場に対応するため、数種の部材(ブラケット等)を作ることによって様々な納まりバリエーションがあります。(基本はA・B・Cの3タイプです。)エレベーター扉と防火戸の2重扉からパニックを防ぐための手段は?非常時にエレベーター扉が開いた時、防火戸が閉まっているとパニックに陥りやすくなります。このことに対応するためガラス窓や絵で示すことが必要となります。絵ラベルも用意しています)ドアコンシステムE1型にはどの様なタイプがありますか?扉の重量が120kg以下で、引分け・片引き・片引き(潜り戸付)ドア用の3タイプがあります。扉重量が120kgを超えるものについてはE1型の他に、NE型、N1型、H1型と各種そろえています。改正建築基準法はいつから施行されましたか?2000年6月1日から施行されました。この間に着工していれば改正法の適用は受けません。2002年5月31日以前着工の建物は、既存不適格建物となり、確認申請を伴う増改築には、遮煙対応の改善工事が必要です。2002年6月1日から完全施行されています。改正建築基準法で第38条が削除されました。何に影響しますか?第38条に関連する告示の効力が失われました。(2002年5月31日で失効)告示1111号(エレベーター扉の構造等の規定)も自動的に効力が失われました。従って、エレベーター扉には遮煙性能の資格がなくなり、エレベーター扉前に遮煙性能を有する防火設備が必須になりました。