システム製品の選定・設置基準(消火器)防火対象物の種類は?下表でA~Cの種類から防火対象物の種類を選択して、フロー図に当てはめてください。第四類の危険物を貯蔵し、または取り扱うものの消火に対応するものとして消火器を設けるときに限ってはB火災に対する能力単位の数値で、その他の場合はすべてA火災に対する能力単位の数値で算定する。例1)600m2の店舗で上のフローの結果が1単位/100m2の場合まず、必要な消火器の能力を求めます。400上記の計算よりA火災の能力が合計6になるように消火器を決定します。・PEP-6型(粉末〈ABC〉6型)を設置する場合はA火災の能力が2なので3本このように消火器の大きさによって設置する本数が変わります。どの消火器を設置するかを決定し、あらゆる部分から消火器までの歩行距離が各階ごとに20m以下になるように設置してください。詳しくは、弊社またはお近くの販売代理店にご連絡ください。