エレベーター扉には遮煙性能が認められません。従ってエレベーター扉の前にドアコンシステムを使用した防火遮煙ドアが必須になりました。たて穴区画から上階への煙の被害を最小限にくい止めるのが大きな狙いです。戸袋はどのような仕上げにしたら良いでしょうか?扉面からインジケーターの深さ以上の仕上げ代が取れれば、仕上げ材料は自由に選べます。(ボード・石材・タイル・金属パネル・・スチール、ステンレス、アルミ等)インジケーターはどのように納めますか?インジケーターは戸袋面に納めます。(納まり参考図面を請求してください。)100mm以上の仕上げ代が必要となります。(エレベーター協会の指導)施工順序はどちらが先ですか?エレベーター枠、又は、ドアコンシステム枠、どちらでも先に取り付け可能です。ドア業者の希望はエレベーター枠が先付け、それにあわせてドアコンシステム枠を後付けします。取り付け墨が正確に出ていれば、ドアコンシステム枠の先付けも可能です。壁面や天井、さらに床面の仕上げに掛かれるメリットがあります。エレベーター枠とドアコンシステム枠を1体化できますか?オーダーメイドになりますが、1体化は可能です。ドアコンシステムの取り付く枠と1体化の為に、枠の製作はドア業者になります。エレベーター扉との取り合いの綿密な打ち合わせが必要となります。ドアコンシステムの部品は現場施工ですか?防火戸製作工場にて先付けできるものは(レール・ブラケット等)工場にて取り付け、現場に於いてはスモクローザ・ドアコン本体・引き寄せ機構等の部品を取り付け最終調整することとなります。電気配管配線の施工区分はどうなりますか?すべて別途となります。防災盤や感知器等の防災設備も別途となりますのでご注意ください。スモクローザ(電動レリーズ)までは、ドアコンシステムの区分になっています。必要な電気容量と電線の種類はなんですか?耐熱電線HP1.2×3C、DC24V・50mA/1台連続通電型となります。(標準品3線式)作動表示が無電圧接点の方式も可能です。6線式)結線図を用意しておりますのでご請求ください。※詳しくは最寄の支店・営業所にお尋ねください。Reservedページの先頭へプライバシーポリシ。