(1/2)全世界にキャリアニュートラルのデータセンターを要するTELEHOUSEが、11月末にロンドンに大規模なデータセンターをオープンした。最新の技術を取り入れた巨大なデータセンターを見てきた。Two」(ノース2)を開設した。Docklands」には、キャンパス内にすでに3棟のデータセンターがあったが、今回、新たに4棟目を建設。12月1日には、メディア向けの完成披露イベントが開催された。Docklandsもともと、TELEHOUSEは1989年に米国東海岸のニューヨーク、1990年にロンドンで事業を開始するなど、30年以上の実績を誇っている。現在では世界13地域24都市48拠点でデータセンターを展開している大手だ。総床面積は44.7万平方メートルで、東京ドーム9つ分にもなるという。TELEHOUSEの特長は「キャリアニュートラルのデータセンター」であるという点だ。通常、多くの通信事業者は自分たちで設備を持ち、運用をしていて、その余剰分でデータセンター事業を手がけるといったことが行われていた。TELEHOUSEは、現地でキャリアビジネスを展開しているわけではなく、データセンター専用の事業者としてスタートし、どんな事業者、回線でも受け入れる体制であった。したビジネスモデルは、世界初だったという。インターネットが普及してくると、ISP(インターネットサービスプロバイダー)などが次々と現れた。その際、どこかに接続設備を置かなくてはならないが、他のキャリアが運営しているデータセンターでは競合になってしまう。そのため、キャリアニュートラルで展開しているTELEHOUSEにISPが集まるようになってきた。ロンドンインターネットエクスチェンジ(LINX。ISPやデータセンターの相互接続ポイント)にもなっているということで、現在、ドックランドのデータセンター全体では、合計530社以上とのダイレクト接続を実現し、ロンドンのインターネットトラフィックの70%をカバーするまでに成長しているという。通常、インターネット向けにサービスを提供する企業が自前でデータセンターを建設する場合、気温が比較的低い、郊外の広い土地を確保する場合が多い。そのほうが空調設備が不要でコストが安くなるからだ。ちなみにデータセンターというと、すでにサーバが用意されており、ラック売りでそこに自前のデータを置くというイメージもあるが、TELEHOUSEでは、そうした対応も行うものの、データセンター内の場所と電源を提供し、サーバなどの設備は自前で準備してもらうというホールセールがビジネスの中心だという。サーバなどが入っていないフロアの様子。建物は11階建て、総床面積は2万4000平方メートルにもなる間接外気空調システムを採用TELEHOUSEの場合、キャリアニュートラルで、さまざまなISPや通信事業者、コンテンツメディア事業者、クラウド事業者などをつなぐ必要がある。都心に近く、ユーザーに対してのレスポンスが良いことが重要であり、また「他社とにつながる」という接続性が求められることになる。そのため、郊外ではなく、都市型のデータセンターになっているのだ。Docklandsは、ロンドンの中心地から10キロほどの距離にあり、金融街からも近い。Europeの曽雌博之社長は「どこでつながるのが最も効率がいいか。レイテンシーが重要と言える。レイテンシーがビジネスにおける競争力の差になっていく」と話す。されたノース2では、都市型データセンターとして初めて「間接外気空調システム」が導入されている。データセンター内部の空気を循環させ、サーバから放出された熱によって温められた空気を壁際まで移動させ、比較的温度の低い外気と間接的に触れさせることで温度を下げ、再び、データセンター内に戻し、室内の空気を冷やしているという。このとき、もちろん、外気とデータセンターの内部の空気が交わり、外気が中に侵入するということはない。温かい空気は、ダクトを通じて、外気の冷たい空気で冷やされるということになる。データセンター事業者としては最高レベルのエネルギー効率となる「PUE1.16」を実現する。空気が循環されており、ラックに収まっているサーバーが冷やされるサーバの内側が背中合わせに並んでいる状態。サーバの外側から冷やされた空気が内側に向かって流れ、内側に集められた温かい空気が、天井から外に抜けていく電源は、2010年に変電施設をキャンパス内に設置。TELEHOUSE専用として稼働しており、将来に向けて50MW(メガワット)を確保しているという。データセンター内部には、万が一の時に備えて、15分間稼働を続けられるバッテリーも設置。発電所も設けられており、外部からの電源供給が止まった場合にも、数分以内に発電を開始する。TELEHOUSEの施設は、ロンドンのさまざまな公共施設の中でも、国が認める重要な位置付けとなっており、よほどのことがない限り、電源供給が止まるということはない。1階に設置されたドイツ製の発電機。広告に関するお問い合わせメールマガジンSpecialインデックスRSSfacebooktwitter利用規約ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。