逆止弁、バタフライバルブのアスタム|スーパーチェックチェックバルブ(逆止弁)や各種バルブのことならアスタム。スーパーチェックスーパーチェック半円板状の弁体2枚がヒンジピンによって取り付けられた形状です。流体の流れが生じるとヒンジピンを中心に各々の弁体はVの字状に開き、ストップピンまで全開する仕組みです。画間寸法が小さいこと狭いスペースでの配管への取付け・取外し作業が容易にできます。軽量であること一般逆止弁に比べ配管の負担が軽減します。シンプル構造であること部品点数が少ないため、メンテナンスが容易にできます。弁箱・弁体、各パーツの材質の組み合わせが豊富であること。円筒形弁箱のため、構造上高圧に適していること。スーパーチェックの種類(C型逆止弁の形式)C1型(標準型逆止弁)ソフトシート弁箱シート部に加硫圧着されたソフトシートで閉時の漏れがありません。完成写真はこちらC1型(標準型逆止弁)メタルシート弁箱・弁体の各シートは金属で、より高温・高圧流体の逆流を防止します。Oリングが取付けてあり、微逆圧(水平配管で約2000mmAq)をもシールします。※受注生産品C2型(バイパス弁付き逆止弁)弁箱にバイパス弁が付属しており、ポンプの停止時バイパス弁の止め弁を開いて、二次側の水抜きができます。完成写真はこちらC3型(フランジ型逆止弁)弁箱と一体鋳造されたフランジを有しています。有毒ガス・可燃性ガスを使用する配管や温度変化による配管ボルトの伸縮が懸念される場合に使用されます。完成写真はこちらC5型(衝撃耐久型逆止弁)流体のオープニング・ショックが大きい箇所にご使用ください。弁体形状やピンが通常品に比べ堅牢に設計されています。過酷な使用条件でも適切なメンテナンスで長期間のご使用に耐えられます。