blogこの広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。ラインポンプ交換(緊急)工事:ポンプ総社市内にある某宿泊施設の厨房用給湯配管ラインポンプのメカニカルシールよりお湯が漏水している為、お客様がお持ちの新品のラインポンプへの交換を致しました。入口側、出口側のゲートバルブにて止水しポンプの交換を行いました。テストを行いポンプを運転させ漏水確認を行い完了。工事:ポンプ岡山市内の某飲食店の給水用加圧ポンプが異音の為、当社にて更新工事を行いました。塩ビ配管を切断し旧機器を撤去。ゲートバルブ等も劣化の為、同時に交換作業実施。取付してラッキング施工ポンプカバーを取り付けして試運転にて完了。漏水の為屋外給湯器からの給湯ラインを新規敷設致しました。架橋ポリ管を挿入しました。店舗外はHT配管に保温を巻いて施工致しました。ステンレス立ちバンドをアンカーにて固定し配管を支持しています。厨房排気用ダクトファン更新工事を実施致しました。大型のダクトファンの為、ユニックにて運搬、設置を行いました。作業後ダクトファン本体の目隠しの為に衝立も当社にて施工致しました。天井裏の給湯配管の破損により漏水し天井が崩落。漏水にて抜け落ちたプラスターボードを交換。同時に点検口も1カ所増設。9.5mmプラスターボード下地貼り出来上がった下地にソーラトン12mmをボンドとタッカーにて貼り付け。今回、張り替えた場所と経年劣化による変色等がありますがお客様のご了承のもと施工致しました。横3400の寸法の大型フードです。方立会いの下試運転を行いました。定格出力にて運転を確認できました。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。