ビルの個別空調ニーズに容易に対応。近年増えつつある冷暖同時ニーズにおすすめです。※空調面積に対して負荷が大きい部屋ではサーモオフ等で室温が急激に上昇す場合があります。20馬力まで1ユニット化を行い、設置スペースを削減。多彩な空調ニーズに対応できます。新型圧縮機および熱交換器の高効率化により、業界トップ※1のCOPを達成。5.17※1ダイキン工業調べ(2019年1月現在)水熱源ビル用マルチにおける冷暖平均COPでの比較。暖房時:室内側20°CDB、入口水温20°C)で、接続冷媒配管長がP224〜P500形は7.5m、P560形は10m、高低差0m、全てS-ラウンドフロータイプ室内ユニット容量100%接続時での値です。Wシリーズ)との比較。全てS-ラウンドフロータイプ室内ユニット容量100%接続時での値です。万一、1台の圧縮機が故障しても、修理までの間は「バックアップ運転機能」で残りの圧縮機を応急運転。空調の完全停止を回避できます。(22馬力システム以上)低負荷時に運転する圧縮機をシステム内で8時間おきに交代させ、運転負荷の偏りを抑えてシステム全体の長寿命化を図る「ローテーション機能」を搭載しています。(22馬力システム以上)設計会社様へのメリット変流量制御に対応(オプション対応)ポンプ動力を削減し、システム全体で省エネに貢献。負荷に合せて水量を可変※4し、空調システムの省エネ性を向上します。ポンプは現地手配となります。4~20mAも対応します。詳しくはお問い合わせください。下限水温が15°Cから10°Cまで拡大し、地中熱利用にも対応。上限水温も40°Cから45°Cまで拡大しました。●ブライン改装も可能です。詳しくはお問い合わせください。総配管実長750m(14馬力システムの場合)、配管実長165m、相当長190mの長尺配管が可能。熱源ユニット各階設置による横引き配管にも対応できるため、大規模フロアにもフレキシブルに対応できます。高顕熱形ビル用マルチへの改装が必要です。※詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。ドレン配管の背面取出しをしない場合。大切なお知らせ製品カタログあなたにおすすめの製品インテリジェントタッチマネージャータッチパネルを通して建物全体の空調・設備機器をコントロール。施設内の設備状況をわかりやすく表示し、誰でも簡単に監視・設定ができます。実現した水配管レス外気処理機。空調エネルギーを回収して空調負荷を抑える換気機器(全熱交換器)。ダイキンエアコンとの省エネ連動で、換気のムダをさらに抑えます。Xお客様と直接“つながり”、新しい空気の価値を創造する「空気」のイノベーションプラットフォーム。これもしつどのしわざ?これまで悩まされてきた、あんなことやこんなこと。暮らしの中における空気の大切さや可能性、ダイキンの想いや取り組みをご覧ください。CMライブラリ最新のエアコン、空気清浄機など、テレビCMを紹介しています。温度と湿度のハーモニーをテーマにした動画を公開中。空気にふれ、空気と遊び、ダイキンの技術を体感できる空間です。ちょんくんNOWぴちょんくんの最新情報を見てみよう。壁紙や、プロフィールもあるよ。design見えない空気をデザインする。空気の学校エアコンの仕組みや空気のふしぎを楽しく学ぼう。エアコン節電情報ご家庭やオフィスで無理なくできる節電方法をご紹介します。AIRカレンダー2020年ダイキンAIRカレンダーが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施中。LTD.,ページの先頭へ。