フレア加工の手順解説フレア加工の手順解説フレア加工の手順解説エアコンのフレア加工の手順を紹介しています。ポイントをおさえて正確な作業を行ってください。2回目を始めましょう。1回目で、屋外での冷媒配管工事に取りかかる前の準備を解説しました。ペアコイルと呼ばれる冷媒管を必要な長さに切断し、切断面の成形作業などについて解説してましたが、ここまでは理解できたでしょうか。みなさん自身でルームエアコンの取付に挑戦するのですから、はじめにも書いたように一言一句洩らさず、しっかり手順を守って行うようにしてください。ここからの作業はプロでも、最もトラブルの発生しやすいデリケートな作業なので、言い方は悪いかもしれませんが、ド素人ならなおさらトラブルの発生比率は格段に上がると考えてください。プロの職人として取付料金をいただく立場の人間は、接続作業完了後の検査でもガス漏れ検知器など、それなりの機材を用意して完璧な検査を心掛けるのが当たり前なので、トラブル発生のリスクも限りなくゼロに近くなりますが、一般の方では、そこまでの機材を用意することもしないでしょうし、リスク回避の手段は限られるので、せめて決められた手順をしっかり守って取付けるようにしてください。それでは、早速フレア加工の手順を確認してください。最初に、壁から突き出した室内機リードパイプからフレアナットを取外します。このとき使うのが『エアコン取付に必要な工具』で紹介したトルクレンチとモンキーレンチです。トルクレンチセットモンキレンチ室内機から出ているリードパイプの冷媒管接続口は、片側にフレアナットが取付けられ、もう片方は室内機から延びる銅管と溶接された固定用ナットで構成されています。最初に、固定用ナットにモンキレンチをセットし、次にトルクレンチをフレアナットに掛け、固定用ナットに掛けたモンキレンチを動かさずに、フレアナットだけを緩めます。これを、1/4、3/8双方で行い、各フレアナットを取外します。取り外した後のリードパイプの先端部に異物混入を防ぐための処理を行います。して取外したフレアナットを冷媒管に差込んで、続いてフレアツールをセットします。このとき、銅管面をクランプバーの面と同一にすると規格どおりの寸法でフレア加工が行えます。下の画像のフレアメジャーガイドを使うと正確に合わせることが出来ます。これは、あくまでJIS規格製品でのことで、海外製のJIS規格外のフレアツールには、あてはまらので注意してください。最近は、フレアツールも海外製の粗悪品が増え、それに伴ってガス抜けなどのトラブルが急増してるので、フレアツール購入時には、国内JIS規格適合品か確認して購入するようにしてください。安くても後の修理費用のほうが高くつくのでご注意を!!粗悪品を購入するのは、ドブにお金を捨てるようなものです。最後は、話が脱線しましたが、フレア加工の準備はこれで整いました。ここからの話は少し長くなるので、本格的なフレア加工はコーヒーでも飲んで一休みしてからゆっくり次のページをご覧ください。20年以上の私が伝授する失敗しないエアコンの取付方法あなたチャレンジを応援します。