ピトー管ならジェイエムエスダイナフローは直菅長ゼロを実現した整流器一体型のピトー管です。整流器一体型ピトー管:ダイナフローダイナフローは直管長ゼロを実現した整流器一体型のピトー管です。センサーエレメントと整流エレメントを一体にし、ダクトと直接接続しているので限られたスペースにも取り付けが可能です。空調、乾燥など様々な環境に最適な風量を制御することができ、流量管理による生産効率の向上が望めます。当社の長年培ってきたピトー管による流量測定の技術を生かした設計となっています。社内風洞設備による実験データも集積し、裏付けのあるデータを算出しています。整流エレメントと一体化する事で従来の差圧センサーに必要だった直管長をゼロにする事に成功しました。当社の長年培ってきた多孔式ピトー管の技術が生かされた設計となっています。社内風洞設備による実験により、裏付けのある実験結果を基に各種データを算出しております。SUS304)の選択が可能なので、アウトガス、腐食性ガスによる腐食トラブルの心配はありません。角ダクト/丸ダクト、ご希望に応じて対応が可能です。フランジ取合、アングル取合どちらも可能です。デバイス送風機システム、空調システム、排気システムの流量管理デバイス測定構成図(イメージ)当社センサーエレメントは内部が二層(全圧層/静圧層)にわかれています。測定状態のセンサーエレメントには全圧(P1)、静圧(P2)が働き、全圧(P1)-静圧(P2)として検出されます。この差圧はベルヌーイの定理により流量の二乗に比例します。設置の際は下流側に3Dの直菅長が必要です。Reader(無償配布版)で読み取りができます。Readerはアドビシステムズ社のサイトからご入手願います。