「否、持っていません。当店の登録の無い方からのお電話で、その場合エアコンの取り付けの依頼が有った時エアコンを所持していて、それの取付工事ご依頼の電話が少なからず多い。エアコンを、もう既に使っていて移設の場合と商品をどこかで購入して新品が手元に有る場合。思わず当店スタッフがそう聞いてしまった。すみません🙇失礼しましたm(__)mルームエアコン2台とフロアーガスエアコンからの取り替え合計3台。話を聞くと、なかなか取り付けに工夫が居る様なので下見に伺う事に。2Fの2部屋、その両方にエアコン用の電気は来てませんでした。片方の部屋は外に面してる所の雨どいが高く配管出来ません。電気の配電盤は1Fの更に下のガレージ内有りました。エアコンの電気はこの配電盤から1台に1回路(電気を分けないで1本で)持っていかなければなりません。出来る事なら見えない様にやりたいのですが構造上、露出配管になりました。写真では分からないですよね?(笑)はい。分からない方が良いんです(^^)1日目は雨が止まなくて、室外機が屋根置きと言う事もあり、なかなか作業が大変でした。完了ですそして、今回お部屋の廊下側に取り付け、冷房時水が出るのでポンプで組み上げで外に出すドレンポンプなる物を取り付けました。暖房時は室内から水は出ません。試運転はペットボトルに水を入れて室内機に流し込みました。無事に2本分ポンプから外にいきました。普通は室内機から上から下に自然に流れて行くようにガスの配管と合わせて配管します。室内機より上に配管をした場合水が抜けず逆流して室内機から水が漏れます。喜んで頂き、本当にありがとうございました!!️ご新規様です。工事完了後に直ぐにお支払もして頂きました。聞いたところ、このポッツラポッツラやる私のブログを見てくれてのです。凄く良い仕事をさせて頂きました。Reserved.スパムを報告お問い合わせ利用規約ヘルプ。