木曜日きんぱね株式会社が補強・補修する貯水タンクは、ビル・マンションの飲料用貯水タンクだけではありません。工場の工業用水を貯め置く、工業用タンクも補強・補修致します。工業用タンクは、その工場の特性に合わせた特殊なタンクが多く、その種類も様々です。共通して言えることは、取り替えとなるとタンクが特注品なので値段が凄く高くなる。設置場所が複雑な場所にあって取り替えが困難になっている。等等で困っておられる工場がたくさんあります。こちらの工場は老舗で歴史も古く、特殊な技術でオンリーワン的に世の中に製品を送り出されています。今回、きんぱね株式会社のホームページを見て下さり、直接お電話を頂きました。下見をして点検報告書とお見積書を提出させて頂き、工業用タンクの補強・補修を施工することになりました。使われている工場用タンクも、FRP製の一体型タンクの特注品で非常にしっかりしたものだった様です。紫外線の影響で外部が見事に劣化しています。天井部は紫外線で劣化して、FRP板の補強母材であるガラス繊維が露出・流出しています。この状態天井部に乗ると大きくたわんで、下手すると踏み抜きそうになります。早く補強してやらないと地震のスロッシング現象(液面揺動)でタンクが破壊するかもしれません。水槽内部もFRP板の表面が劣化し荒れた状態になっていました。今回このタンクの底部から漏水していました。漏水した水は工場棟の屋根を伝い生産ラインの上から落ちてくるとの事。早く直さないと生産ラインがストップしたままになってしまいます内部にはタンクが水圧で壊れないようにFRPの板状の補強材がジャングルジムの様に入っています。その補強材を全て取り外した状態です。一体物タンクの場合、どの部分から漏水してるかは分かりません。要因としてはどこかに必ずクラック(ひび割れ)があります。このクラックは大きく目視できるものもあれば、マイクロクラックといって目視できないものも多数あります。水は針ほどの穴からでも水圧がかかれば簡単にタンク本体から出てきます。タンク内部の底・側面部全面にFRP樹脂ライニング工事を施します。一体物FRPタンク内部にもう一つFRPのタンクを作ってしまう工法です。内部にFRPの新しいタンクを完全に密着させて作ってしまうので当然タンク強度は大幅にアップしますし、漏水も完全に無くなります。これを数日間の断水だけで行ないます。木曜日アップが遅くなって申し訳ありません。新たに貯水タンクリユース工法会会員になられた田中石油ガス株式会社様の研修風景をお伝えします。(株)の研修センター内です。この様にFRPパネルタンクの実物が設置されています。コーナーブロックに樹脂パテを充填しているところです。漏水の要因になる部分ですし、施工面を平滑にする為の非常に大事な下地処理です。ガラスマットにポリエステル樹脂を含浸させています。これも手早くしないと樹脂反応が始まって硬化してしまいます。パネル接合部にポリエステル樹脂を含浸させたガラスマットを接着して行きます。V字になった接合面は特に施工が難しいです。丁寧にかつ慎重にさらに手早く接着して行かないといけません。何度も何度も練習を繰り返します。理屈じゃなく練習が必要な作業です。何度も何度も練習されました。非常に前向きで積極的で熱意に溢れ、終業時間になっても繰り返し練習されてる姿に感銘さえ受けました。実際の現場での実習です。何度も練習した成果は発揮できています。丁寧にかつ慎重にさらに手早く接着して行けてます。一頑張りです完成です。施工が終わったタンク内部で感慨深そうですね。田中石油ガス株式会社様は鹿児島県内で地域に密着した営業を展開されています。地域の皆さんの住生活向上を目的とするが故の熱意が研修中に感じられました。アーカイブを閲覧中です。