冷却システムから漏れた水がランサー棒に侵入した場合、大惨事となる恐れがあります。リスクを回避するための単純な手段が存在する場合に、リスクを冒す理由がありません。13849-1に準拠して設計されており、漏れのわずかな兆候を検知し、危機的状況になる前に対処することができます。安全に関する国際的な第三者認証機関により認可を受けたコンプリートなソリューション安全は偶然によるものではなく意図的に構築するものです。©Endress+Hauser冷却システムの配管のヒビが広がったり少量の水漏れがある場合、安全性に大きな問題があります。アプリケーションにもよりますが、これらをそのまま放置すると製造の中断やプラントの損傷、最悪の場合には人命の損失を招く危険があります。このような状況において、漏れの検知はプラントのプロセス制御システムの重要な部分を占めるだけでなく、何よりプラントの安全性ポリシーにおいて欠くことのできない部分となります。13849-1に準拠して設計されています。冷却回路の入口と出口の流量と温度を、高精度の流量計および応答性の速い温度計で測定します。温度による冷却剤の体積の変動は、高精度な4次関数によって補正されます。これにより、入口と出口の体積流量を高精度かつ安定して比較することができ、非常にわずかな漏れも検知することができます。冷却回路はさまざまなので、漏れ検知システムはできるだけ簡単かつ迅速に初期設定が行えるよう設計されています。必要に応じて、特定のプロセス条件に合わせてシステムの信号の平均化(平滑化)、ピーク値のフィルタリング、タイムシフト機能を最適に調整システムの安定後、冷却回路の入口と出口の微小な流量差を最小0.1%まで検知できます。アラーム各アラームに対してしきい値と遅延時間を個別に設定できます。プラントのスタートアップ時、パラメータ設定等の作業時は、個別にアラームをミュートすることで、特定の時間だけアラームを抑制することができます。廃鉄リサイクルの効率を最適化エンドレスハウザーの製品がお客様の製鋼プロセスを最適化し信頼性と効率を最大限に向上します。