事例の一部を紹介しております。社員寮としたい基本照明のみの構成となっている。ダウンライトとして照度を確保。ダウンライトは演出も考慮し、スイッチを照度コントロールタイプとした。可動式のスポットライトを配置。プレゼンテーション時などを考慮して、スイッチは、リモコン式照度コントロールタイプとした。ダウンライトとして照度を確保。ダウンライトは演出も考慮し、スイッチを照度コントロールタイプとした。可動式のスポットライトを配置。プレゼンテーション時などを考慮して、スイッチは、リモコン式照度コントロールタイプとした。雨漏りによる漏電により、階段周りの照明回路がダウンしていると判明。現在の照明回路の配線ルートは漏電のため、使用不可能と判断、新たに引きなおす。現在の照明器具がトランスが唸るなどの、経年劣化の症状が出ていたため、照明器具も交換した。照明回路の配線ルートは漏電のため、使用不可能と判断、新たに引きなおす。現在の照明器具がトランスが唸るなどの、経年劣化の症状が出ていたため、照明器具も交換した。エントランス壁面にオブジェを飾った。それに対しての演出をおこないたい。オブジェ上の既設ダウンライトの照度を落とす。スポットライトを天井に追加し、スイッチを照度コントロール式とした。ランプはビーム角度によって、雰囲気が異なるため、広角~狭各の3種類を用意、クライアントと協議の上決定した。依頼内容:エントランスに演出照明を入れたい状況エントランス壁面にオブジェを飾った。それに対しての演出をおこないたい。対策工事オブジェ上の既設ダウンライトの照度を落とす。スポットライトを天井に追加し、スイッチを照度コントロール式とした。ランプはビーム角度によって、雰囲気が異なるため、広角~狭各の3種類を用意、クライアントと協議の上決定した。クライアントはタクシー会社。3階建て駐車場において、車両スペース2台分毎に40W1灯の蛍光灯が設置されていた。通常の駐車場であれば問題ない照度であるが、タクシー会社の場合、駐車場にて、洗車などの作業を行うため、照度不足となっていた。照明を増設、作業場所である1Fにおいて車両1台に対して40W1灯の照明とした。そのまま、照明器具を増設した場合、配電盤の容量をオーバーしてしまうため、照明器具を消費電力の少ない高力率型とした。依頼内容:照明が暗い状況クライアントはタクシー会社。3階建て駐車場において、車両スペース2台分毎に40W1灯の蛍光灯が設置されていた。通常の駐車場であれば問題ない照度であるが、タクシー会社の場合、駐車場にて、洗車などの作業を行うため、照度不足となっていた。照明を増設、作業場所である1Fにおいて車両1台に対して40W1灯の照明とした。そのまま、照明器具を増設した場合、配電盤の容量をオーバーしてしまうため、照明器具を消費電力の少ない高力率型とした。これまで、サンルームとして使用されていたところを、打ち合わせルームとして使用したい。そのための照明設置工事。サンルームは、バルコニー部分にアルミの組み立て建材によって立てられている。よって壁内、天井内がなく、全てが露出工事となる。顧客の選択された照明器具が、ブラックメタリック調であったため、また、オフィスの性格(編集プロダクション)を考慮し、露出配管材にも黒のメタリック塗装を施し、取り付けビスはステンレス素材とした。これまで、サンルームとして使用されていたところを、打ち合わせルームとして使用したい。サンルームは、バルコニー部分にアルミの組み立て建材によって立てられている。よって壁内、天井内がなく、全てが露出工事となる。顧客の選択された照明器具が、ブラックメタリック調であったため、また、オフィスの性格(編集プロダクション)を考慮し、露出配管材にも黒のメタリック塗装を施し、取り付けビスはステンレス素材とした。エントランスの隅に棚を設置、花瓶をおいてあるが照明があたらない。壁面の絵画なども暗いので、明るくしたい。今後とも、レイアウト変更などによって、照射したい場所などが変わる可能性がある。それらに対応するため、天井面にライティングダクトを設置、スポットライトを2個設置した。ライティングダクトであれば、照明の増加、照射向きなどが自由に行えるため。エントランスの隅に棚を設置、花瓶をおいてあるが照明があたらない。壁面の絵画なども暗いので、明るくしたい。今後とも、レイアウト変更などによって、照射したい場所などが変わる可能性がある。それらに対応するため、天井面にライティングダクトを設置、スポットライトを2個設置した。ライティングダクトであれば、照明の増加、照射向きなどが自由に行えるため。品物の色調を見るために天井に照明を追加したい。天井に既存と同じ機種の照明器具を取り付ける。蛍光管は、色を忠実に再現する高演色性蛍光灯を使用する。品物の色調を見るために天井に照明を追加したい。天井に既存と同じ機種の照明器具を取り付ける。蛍光管は、色を忠実に再現する高演色性蛍光灯を使用する。浴室の照明カバーが破損。カバーがガラス製となっていた、また、現機種の製造が終了しておりカバーのみの入手はできなくなっていた。新たな照明へと交換した。ガラス製のカバーは破損などの場合に危険であり、また、コストが高いため、アクリルカバー製の安価な機種に交換した。扇風機は壁面取り付けの機種とした。浴室の照明カバーが破損。カバーがガラス製となっていた、また、現機種の製造が終了しておりカバーのみの入手はできなくなっていた。新たな照明へと交換した。ガラス製のカバーは破損などの場合に危険であり、また、コストが高いため、アクリルカバー製の安価な機種に交換した。扇風機は壁面取り付けの機種とした。工場部分にて照度不足、作業がしづらいということで照明増設の依頼。現状は、壁面に蛍光灯、スポットライトなどを設置し作業を行なっている。工場全体では、天井面に水銀灯が設置されている。天井面の水銀灯は天井高があるため光量が足りず、また壁面のスポットライトは500Wという大型ではあるが、電球タイプであるため、消費電力ほどの光量が得られていない。そのため、ハンディタイプの照明を取り回し作業を行なっている。対策として壁面上部に、水銀灯の一種であるメタルハライド250Wのスポットライトを設置。車両全体を照らすことを考慮して設置場所を決定する。作業員自体の影を出さないために台数は2台とした。ハンディライトが不要になった。作業員自体の影が出ないため、エンジンルームなどの細かい作業でも、ハンディライトが不要になった。作業効率が格段に向上した。照明がスポットライトだけで充分となったため、全体の消費電力も下がった。工場部分にて照度不足、作業がしづらいということで照明増設の依頼。現状は、壁面に蛍光灯、スポットライトなどを設置し作業を行なっている。工場全体では、天井面に水銀灯が設置されている。天井面の水銀灯は天井高があるため光量が足りず、また壁面のスポットライトは500Wという大型ではあるが、電球タイプであるため、消費電力ほどの光量が得られていない。そのため、ハンディタイプの照明を取り回し作業を行なっている。対策として壁面上部に、水銀灯の一種であるメタルハライド250Wのスポットライトを設置。車両全体を照らすことを考慮して設置場所を決定する。作業員自体の影を出さないために台数は2台とした。効果ハンディライトが不要になった。作業員自体の影が出ないため、エンジンルームなどの細かい作業でも、ハンディライトが不要になった。作業効率が格段に向上した。照明がスポットライトだけで充分となったため、全体の消費電力も下がった。運送業駐車場において、照明器具を増設する。照明台数が少なく、デッドポイントが多い。早朝の出庫、深夜の帰庫が多く危険とのことで、照明の増設を考える。デッドポイントをなくすように照明レイアウトを設計する。既存照明が水銀灯であり、経年劣化が激しい。既存照明もLED化とする。(写真)LED化することで消費電力は1/7となった。そのため、全体灯数が増えたにもかかわらず、電気料金は同等に収めることができた。おいて、照明器具を増設する。照明台数が少なく、デッドポイントが多い。早朝の出庫、深夜の帰庫が多く危険とのことで、照明の増設を考える。対策工事デッドポイントをなくすように照明レイアウトを設計する。既存照明が水銀灯であり、経年劣化が激しい。既存照明もLED化とする。(写真)効果LED化することで消費電力は1/7となった。そのため、全体灯数が増えたにもかかわらず、電気料金は同等に収めることができた。現状は休憩室(写真)間仕切り、ドアを設置、個室化する。(写真左上)寮とするため電力メーターを設置。(写真右上)照明コンセント、エアコンの設置を行う。(写真左下)求人広告に寮完備と明記することができた。間仕切り、ドアを設置、個室化する。(写真1)寮とするため電力メーターを設置。(写真2)照明コンセント、エアコンの設置を行う。求人広告に寮完備と明記することができた。