電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。分岐点から配線用遮断器までは3[m]、配線用遮断器からコンセントまでは8[m]とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(2件)9「1」30Aの配線用遮断器の2次側の配線は2.6mm以上の電線が必要です。「2」20Aの配線用遮断器2次側には30Aのコンセントは取付できません。「3」30Aの配線用遮断器の2次側には15Aのコンセントは接続できません。したがって、「4」が正解となります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。3まず定格30Aの場合では、20A以上30A以下のコンセントが必要なので「3」は除外され、同じ条件下では2.6mm以上の電線が必要なので「1」も除外されます。次に定格20Aの場合では、20A以下のコンセントが必要となるので、「2」も除外となります。よって答えは「4」となります。xvnfwkmc訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。