店舗付き住宅に三相200[V]、定格消費電力2.8[kW]のルームエアコンを施設する屋内配線工事の方法として、不適切なものは。.電線は人が容易に触れるおそれがないように施設する。.電路には専用の配線用遮断器を施設する。.電路には漏電遮断器を施設する。.ルームエアコンは屋内配線とコンセントで接続する。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)9答えは「4」となります。定格消費電力が2kW以上となる場合、通常であれば150V以下と制限されている対地電圧を、ある条件を満たしていれば300V以下とする事ができます。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。7三相200Vの場合、通常は一般住宅では使用できません(通常対地電圧150V以下のみ)が、専用の開閉器(もしくは過電流遮断器)の設置と漏電遮断器の設置があり、電気機器と屋内配線を直接接続できる場合は、住宅でも三相200Vの使用が可能です。したがって、「4」が正解となります。住宅の対地電圧は150V以下に制限されています。定格消費電力が2kW以上の場合は例外があり、電気器具と直接接続すると対地電圧は300V以下になります。zrgzatnjfg訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。