事故に関し、同年4月17日、事故の収束に向けた道筋を取りまとめ、7月19日に、ステップ1の目標「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を達成いたしました。その後、12月16日に、ステップ2の目標「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」の達成を確認いたしました。1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップを取りまとめました。)への主な影響について、以下の通りお知らせいたします。※10月15日午前6時7分、2号機使用済燃料プール代替冷却系において、弁追設および逆止弁点検、ドレン配管の設置作業を行うため、使用済燃料プールの冷却を停止。プール水温度は約23.0°Cで、停止中のプール水温度上昇率については約0.22°C/hと評価しており、停止中のプール水温上昇は約28.9°Cであることから、運転上の制限値65°Cに対して十分余裕があり、プール水温度管理上問題ない。3号機タービン建屋1階大物搬入口奥の廊下にて水の漏えいを発見し、同日午前10時10分頃、当社社員が確認。[高温焼却炉建屋])へ溜まり水を移送しているポンプを停止したところ、同日午前11時16分に水の漏えいが停止。漏えいした水は大物搬入口奥側のスロープ下部の床面にとどまっており、屋外への流出はない。*への溜まり水移送ラインであることを確認。漏えいの範囲は約3m×約6m、深さ約5mmで、漏えい量約90リットルと評価。漏えいした水の核種分析を行った結果、セシウム134が約1.0×104Bq/cm3、セシウム137が約1.8×104Bq/cm3であり、漏えいした水はタービン建屋の溜まり水と判断。お詫びして訂正させて頂きます。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。Reader(無料)が必要です。